99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
Q41F法兰式铸钢球_Q41F球阀_球阀_手动球阀_99贵宾会
Q41F法兰式铸钢球_Q41F球阀_球阀_手动球阀_99贵宾会
Q41F法兰式铸钢球

分享到微信

×
99贵宾会生产的Q41F法兰式铸钢球阀适用介质:水、气、油品、自然气和酸碳侵蚀性介质适用温度:-196-350℃ 驱动方法:手动、气动、电动、波动等 公称通径:DN15-250mm 1/2″-10″。。
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

 Q41F法兰式铸钢球阀产品概述:

Q41F法兰式铸钢球阀适用介质:水、气、油品、自然气和酸碳侵蚀性介质适用温度:-196-350℃ 驱动方法:手动、气动、电动、波动等 公称通径:DN15-250mm 1/2″-10″。。

 Q41F法兰式铸钢球阀结构特点:

1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力小的一种, ,纵然是缩径球阀, ,其流体阻力也相当小。。
2、止推轴承减小阀杆磨擦力矩, ,可使阀杆恒久操作平稳无邪。。
3、阀座密封性能好, ,接纳聚四氟乙烯等弹性子料制成的密封圈, ,结构易于密封, ,并且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。。
4、阀杆密封可靠, ,由于阀杆只作彷转动运而不做升降运动, ,阀杆的填料密封不易破损, ,且密封能力随着介质的压力增高而增大。。
5、由于聚四氟乙烯等质料具有优异的自润滑性, ,与球阀的磨擦损失小, ,故球阀的使用寿命长。。
6、下装式阀杆和阀杆头部凸阶避免阀杆喷出, ,如火灾造成阀杆密封破损, ,凸阶与阀体间还可形成金属接触, ,确保阀杆密封。。
7、 防静电功效:在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧, ,能将开关历程爆发的静电导出。。

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

 Q41F法兰式铸钢球阀执行机构:

球阀接纳新型系列GT型气动执行器, ,有双作用式和单作用式(弹簧复位), ,齿轮齿条传动, ,清静可靠;;;;;大口径阀门接纳系列AW型气动执行器拔叉式传动, ,结构合理, ,输出扭矩大, ,有双作用式和单作用式。。
1、齿轮式双活塞, ,输着力矩大, ,体积小。。
2、气缸选用铝金质料, ,重量轻、形状雅观。。
3、可在顶部、底部装置手动操作机构。。
4、齿条式毗连可调理开启角度、额定流量。。
5、执行器可选带电讯号反响指示及种种附件以实现自动化操作。。
6、IS05211标准毗连为产品的装置替换提供了利便。。
7、两头调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调规模。。确保与阀门的同步精度。。

 Q41F法兰式铸钢球阀附件的选项:

凭证差别控制和要求可选择下列附件:
切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。。
调理型附件:电气定位器、气动定位器、电气转换器。。
气源处置惩罚附件:空气过滤减压阀、气源处置惩罚三联件。。

 Q41F法兰式铸钢球阀执行标准:

1、设计与制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。。
2、法兰尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。。
3、结构长度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。。

 Q41F法兰式铸钢球阀性能规范:


公称通径mm

DN15-DN300

质料代号

C

P

R

主要零件

 

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

 

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12MoTi

 

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12MoTi

密封圈

增强聚四氟乙烯 对位聚苯

 

聚四氟乙烯 柔性石墨

适用工况

适用介质

蒸汽、水、油品

硝酸类

醋酸类

适用温度

-28 - 300

执行器

 

DA/SR系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等

气源压力

0.4-0.7MPa



试验压力
(Mpa)

公称压力(Mpa)

压力级(class)

JIS(Mpa)

1.6

2.5

4.0

6.4

10.0

150

300

600

10K

20K

强度试验

2.4

3.8

6.0

9.6

15.0

3.1

7.8

15.3

2.4

3.8

密封试验

1.8

2.8

4.4

7.0

11.0

2.2

5.6

11.2

1.5

2.8

气密试验

0.50.7


 Q41F法兰式铸钢球阀主要零件质料: 


序号
No.

质料标准

质料牌号

序号
No.

质料标准

质料牌号

碳钢

不锈钢

碳钢

不锈钢

零件名称

GB

ASTM

GB

ASTM

零件名称

GB

ASTM

GB

ASTM

01

阀体

WCB

A216-WCB

ZG1Cr18Ni9Ti
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

CF8/CF8M/
CF3/CF3M

10

阀座密封圈

石墨

02

阀盖

WCB

A216-WCB

ZG1Cr18Ni9Ti
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

CF8/CF8M/
CF3/CF3M

11

阀杆

2Cr13

A276-410

1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni12Mo2Ti

F304/F316/
F304L/F316L

03

双头螺柱

35CrMoA

A193-B7

1Cr17Ni2

A193-B8M

12

止推轴承

金属夹PTEE

04

螺母

45

A194-2H

0Cr18Ni

A194-8M

13

阀杆填料

石墨

05

垫圈

金属夹石墨

14

填料压环

2Cr13

A276-410

1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni12Mo2Ti

F304/F316/
F304L/F316L

06

球体

2Cr13渗氮

A276-410渗氮

1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni12Mo2T
渗氮

F304/F316/
F304L/F316L
渗氮

15

填料压盖

WCB

A216-WCB

ZG1Cr18Ni9Ti
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

CF8/CF8M/
CF3/CF3M

07

阀座

2Cr13渗氮

A276-410渗氮

1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni12Mo2T
渗氮

F304/F316/
F304L/F316L
渗氮

16

螺钉

35CrMoA

A193-B7

1Cr17Ni2

A193-B8M

08

阀座支承圈

2Cr13

A276-410

1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni12Mo2T

F304/F316/
F304L/F316L

17

定位板

2Cr13

A276-410

1Cr18Ni9Ti

304

09

阀座弹簧

17-7PH

17-7PH

17-7PH

17-7PH








 Q41F法兰式铸钢球阀主要形状图: 

99贵宾会·(中国区)有限公司官网 

   Q41F球阀 (手柄传动)                                                          Q41F球阀 (蜗轮传动) 

 Q41F法兰式铸钢球阀主要毗连尺寸及重量: 

PN1.6 MPa主要毗连尺寸及重量: 


公称通径DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

L

130

140

150

165

180

200

220

250

280

320

360

400

H

59

63

75

105

95

107

142

152

178

252

272

342

W

130

130

160

180

230

230

400

400

650

1050

1050

1410

Wt()

2.5

3

5

6

7

10

15

19

33

58

93

160


PN2.5 MPa主要毗连尺寸及重量: 


公称通径DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

L

130

140

150

165

180

200

220

250

280

320

360

400

H

59

63

75

105

95

107

142

152

178

252

272

342

W

130

130

160

180

230

230

400

400

650

1050

1050

1410

Wt()

2.5

3

5

6.5

9

12

20

25

44

75

105

200


PN4.0 MPa主要毗连尺寸及重量: 


公称通径DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

L

130

140

150

180

200

220

250

280

320

400

400

400

H

59

63

75

85

95

107

142

152

178

252

272

342

W

130

130

160

230

230

400

400

700

1100

1100

1500

1500

Wt()

3

4

5

7

9

12

18

28

46

75

106

190


PN6.4 MPa主要毗连尺寸及重量: 


公称通径DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

L

165

190

216

229

241

292

330

356

432

508

559

660

H

59

63

75

97

107

142

152

178

252

272

305

398

W

130

130

160

230

230

400

400

700

1100

1100

1500

1800

Wt()

6.5

7

8

12

14

18

28

40

65

98

140

250


PN10.0 MPa主要毗连尺寸及重量:


公称通径DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

L

165

190

216

229

241

292

330

356

432

508

559

660

H

59

63

75

97

107

142

152

178

252

272

305

398

W

130

130

160

230

230

400

400

700

1100

1100

1500

1800

Wt()

6.5

7

10

15

18

25

32

46

75





Q41F法兰式铸钢球
Q41F法兰式铸钢球

Q41F法兰式铸钢球

分享到微信

×
99贵宾会生产的Q41F法兰式铸钢球阀适用介质:水、气、油品、自然气和酸碳侵蚀性介质适用温度:-196-350℃ 驱动方法:手动、气动、电动、波动等 公称通径:DN15-250mm 1/2″-10″。。
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

 Q41F法兰式铸钢球阀产品概述:

Q41F法兰式铸钢球阀适用介质:水、气、油品、自然气和酸碳侵蚀性介质适用温度:-196-350℃ 驱动方法:手动、气动、电动、波动等 公称通径:DN15-250mm 1/2″-10″。。

 Q41F法兰式铸钢球阀结构特点:

1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力小的一种, ,纵然是缩径球阀, ,其流体阻力也相当小。。
2、止推轴承减小阀杆磨擦力矩, ,可使阀杆恒久操作平稳无邪。。
3、阀座密封性能好, ,接纳聚四氟乙烯等弹性子料制成的密封圈, ,结构易于密封, ,并且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。。
4、阀杆密封可靠, ,由于阀杆只作彷转动运而不做升降运动, ,阀杆的填料密封不易破损, ,且密封能力随着介质的压力增高而增大。。
5、由于聚四氟乙烯等质料具有优异的自润滑性, ,与球阀的磨擦损失小, ,故球阀的使用寿命长。。
6、下装式阀杆和阀杆头部凸阶避免阀杆喷出, ,如火灾造成阀杆密封破损, ,凸阶与阀体间还可形成金属接触, ,确保阀杆密封。。
7、 防静电功效:在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧, ,能将开关历程爆发的静电导出。。

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

 Q41F法兰式铸钢球阀执行机构:

球阀接纳新型系列GT型气动执行器, ,有双作用式和单作用式(弹簧复位), ,齿轮齿条传动, ,清静可靠;;;;;大口径阀门接纳系列AW型气动执行器拔叉式传动, ,结构合理, ,输出扭矩大, ,有双作用式和单作用式。。
1、齿轮式双活塞, ,输着力矩大, ,体积小。。
2、气缸选用铝金质料, ,重量轻、形状雅观。。
3、可在顶部、底部装置手动操作机构。。
4、齿条式毗连可调理开启角度、额定流量。。
5、执行器可选带电讯号反响指示及种种附件以实现自动化操作。。
6、IS05211标准毗连为产品的装置替换提供了利便。。
7、两头调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调规模。。确保与阀门的同步精度。。

 Q41F法兰式铸钢球阀附件的选项:

凭证差别控制和要求可选择下列附件:
切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。。
调理型附件:电气定位器、气动定位器、电气转换器。。
气源处置惩罚附件:空气过滤减压阀、气源处置惩罚三联件。。

 Q41F法兰式铸钢球阀执行标准:

1、设计与制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。。
2、法兰尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。。
3、结构长度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。。

 Q41F法兰式铸钢球阀性能规范:


公称通径mm

DN15-DN300

质料代号

C

P

R

主要零件

 

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

 

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12MoTi

 

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12MoTi

密封圈

增强聚四氟乙烯 对位聚苯

 

聚四氟乙烯 柔性石墨

适用工况

适用介质

蒸汽、水、油品

硝酸类

醋酸类

适用温度

-28 - 300

执行器

 

DA/SR系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等

气源压力

0.4-0.7MPa



试验压力
(Mpa)

公称压力(Mpa)

压力级(class)

JIS(Mpa)

1.6

2.5

4.0

6.4

10.0

150

300

600

10K

20K

强度试验

2.4

3.8

6.0

9.6

15.0

3.1

7.8

15.3

2.4

3.8

密封试验

1.8

2.8

4.4

7.0

11.0

2.2

5.6

11.2

1.5

2.8

气密试验

0.50.7


 Q41F法兰式铸钢球阀主要零件质料: 


序号
No.

质料标准

质料牌号

序号
No.

质料标准

质料牌号

碳钢

不锈钢

碳钢

不锈钢

零件名称

GB

ASTM

GB

ASTM

零件名称

GB

ASTM

GB

ASTM

01

阀体

WCB

A216-WCB

ZG1Cr18Ni9Ti
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

CF8/CF8M/
CF3/CF3M

10

阀座密封圈

石墨

02

阀盖

WCB

A216-WCB

ZG1Cr18Ni9Ti
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

CF8/CF8M/
CF3/CF3M

11

阀杆

2Cr13

A276-410

1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni12Mo2Ti

F304/F316/
F304L/F316L

03

双头螺柱

35CrMoA

A193-B7

1Cr17Ni2

A193-B8M

12

止推轴承

金属夹PTEE

04

螺母

45

A194-2H

0Cr18Ni

A194-8M

13

阀杆填料

石墨

05

垫圈

金属夹石墨

14

填料压环

2Cr13

A276-410

1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni12Mo2Ti

F304/F316/
F304L/F316L

06

球体

2Cr13渗氮

A276-410渗氮

1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni12Mo2T
渗氮

F304/F316/
F304L/F316L
渗氮

15

填料压盖

WCB

A216-WCB

ZG1Cr18Ni9Ti
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

CF8/CF8M/
CF3/CF3M

07

阀座

2Cr13渗氮

A276-410渗氮

1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni12Mo2T
渗氮

F304/F316/
F304L/F316L
渗氮

16

螺钉

35CrMoA

A193-B7

1Cr17Ni2

A193-B8M

08

阀座支承圈

2Cr13

A276-410

1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni12Mo2T

F304/F316/
F304L/F316L

17

定位板

2Cr13

A276-410

1Cr18Ni9Ti

304

09

阀座弹簧

17-7PH

17-7PH

17-7PH

17-7PH








 Q41F法兰式铸钢球阀主要形状图: 

99贵宾会·(中国区)有限公司官网 

   Q41F球阀 (手柄传动)                                                          Q41F球阀 (蜗轮传动) 

 Q41F法兰式铸钢球阀主要毗连尺寸及重量: 

PN1.6 MPa主要毗连尺寸及重量: 


公称通径DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

L

130

140

150

165

180

200

220

250

280

320

360

400

H

59

63

75

105

95

107

142

152

178

252

272

342

W

130

130

160

180

230

230

400

400

650

1050

1050

1410

Wt()

2.5

3

5

6

7

10

15

19

33

58

93

160


PN2.5 MPa主要毗连尺寸及重量: 


公称通径DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

L

130

140

150

165

180

200

220

250

280

320

360

400

H

59

63

75

105

95

107

142

152

178

252

272

342

W

130

130

160

180

230

230

400

400

650

1050

1050

1410

Wt()

2.5

3

5

6.5

9

12

20

25

44

75

105

200


PN4.0 MPa主要毗连尺寸及重量: 


公称通径DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

L

130

140

150

180

200

220

250

280

320

400

400

400

H

59

63

75

85

95

107

142

152

178

252

272

342

W

130

130

160

230

230

400

400

700

1100

1100

1500

1500

Wt()

3

4

5

7

9

12

18

28

46

75

106

190


PN6.4 MPa主要毗连尺寸及重量: 


公称通径DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

L

165

190

216

229

241

292

330

356

432

508

559

660

H

59

63

75

97

107

142

152

178

252

272

305

398

W

130

130

160

230

230

400

400

700

1100

1100

1500

1800

Wt()

6.5

7

8

12

14

18

28

40

65

98

140

250


PN10.0 MPa主要毗连尺寸及重量:


公称通径DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

L

165

190

216

229

241

292

330

356

432

508

559

660

H

59

63

75

97

107

142

152

178

252

272

305

398

W

130

130

160

230

230

400

400

700

1100

1100

1500

1800

Wt()

6.5

7

10

15

18

25

32

46

75





99贵宾会·(中国区)有限公司官网
Q41F法兰式铸钢球_Q41F球阀_球阀_手动球阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】