99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
ZDSP/ZRSP电动单座调理阀_99贵宾会
ZDSP/ZRSP电动单座调理阀_99贵宾会
ZDSP/ZRSP电动单座调理阀_99贵宾会
ZDSP/ZRSP电动单座调理阀

分享到微信

×
ZDSP/ZRSP电动单座调理阀,由PS系列和3810系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。。。。。。(也可配其它品牌直行程执行机构)。。。。。。电动执行机构为电子式一体化结构,,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,抵达对压力、流量、液位、温度等工参数的调理。。。。。。??? ?刂凭群托阅鼙菵KZ型有显着提高。。。。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:ZDSP/ZRSP
起订量:1
规格:DN20-300
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


 产品事情原理和用途:

        ZDSP/ZRSP电动单座调理阀,由PS系列和3810系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。。。。。。(也可配其它品牌直行程执行机构)。。。。。。电动执行机构为电子式一体化结构,,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,抵达对压力、流量、液位、温度等工参数的调理。。。。。。??? ?刂凭群托阅鼙菵KZ型有显着提高。。。。。。
        单座阀适用于对泄露量求严酷、阀前后压差低及有一定粘度的场合。。。。。。应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、装备等行业。。。。。。

       产品结构特点:

        具有行动迅速、连线简朴、流量大、体积小、调理精度高等特点。。。。。。

主要性能参数:

型号

额定输着力N

速率mm/s

手艺参数

PSL

361L

PSL

361L

PSL

361L

PSL

361L

201

361LSA-08
361LXA-08

1000

800
800

0.25

4.2
4.2

电源:AC220V 50Hz
输入信号:DC4-20mA
DC1-5V
(信号线用屏障线)
输出信号:DC4~20mA
防护品级:IP67
带手轮

电源:AC220V 50Hz
输入信号:DC4-20mA
DC1-5V
(信号线用屏障线)
输出信号:DC4~20mA
防护品级:相当IP55
隔爆标记:ExdⅡBT4
带手柄

202

361LSA-20
361LXA-20

2000

2000
2000

0.50

2.1
2.1

204

361LSB-30
361LXB-30

4500

3000
3000

0.50

3.5
3.5

208

361LSB-50
361LXB-50

8000

5000
5000

1.00

1.7
1.7

312

361LSC-65

12000

6500

0.60

2.8

325

361LSC-99

25000

10000

1.0

2.0

 主要零部件材质:

阀体

WCB

LCB

WC9

阀座

304

304

304

阀芯

304

304

304

导向套

304

304

304

阀盖

WCB

LCB

WC9

阀杆

304

304

304

填料

PTFE/柔性石墨

弹簧

65Mn

螺母

304

304

304

  99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称通径(DN)

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

结构长度
(L)

PN16/25

185

200

205

222

250

276

298

350

410

451

600

670

735

PN40

190

205

210

230

255

285

310

355

425

460

615

685

750

PN64、100

200

210

220

251

286

311

337

394

440

475

630

700

765

常温型
(H)

PN16/25

699

711

728

728

731

827

839

857

895

1140

1160

1305

1512

PN40

679

721

738

738

741

837

849

867

905

1150

1180

1335

1565

PN64/100

682

733

750

750

753

849

861

879

917

1180

1240

1385

1605

高温型
(H)

PN16/25

849

861

893

893

901

975

1024

1067

1250

1400

1420

1513

1670

PN40

859

871

903

903

911

985

1034

1077

1260

1415

1440

1545

1690

PN64/100

875

885

915

915

923

997

1055

1095

1280

1450

1465

1575

1720

H1

PN16/25

53

58

68

73

80

90

98

108

123

140

168

203

230

PN40

53

58

68

73

80

90

98

115

135

150

188

223

255

PN64/100

63

68

75

83

88

100

105

125

148

170

203

235

265



ZDSP/ZRSP电动单座调理阀
ZDSP/ZRSP电动单座调理阀
ZDSP/ZRSP电动单座调理阀

ZDSP/ZRSP电动单座调理阀

分享到微信

×
ZDSP/ZRSP电动单座调理阀,由PS系列和3810系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。。。。。。(也可配其它品牌直行程执行机构)。。。。。。电动执行机构为电子式一体化结构,,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,抵达对压力、流量、液位、温度等工参数的调理。。。。。。??? ?刂凭群托阅鼙菵KZ型有显着提高。。。。。。
品牌:上高SHGF
型号:ZDSP/ZRSP
起订量:1
规格:DN20-300
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


 产品事情原理和用途:

        ZDSP/ZRSP电动单座调理阀,由PS系列和3810系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。。。。。。(也可配其它品牌直行程执行机构)。。。。。。电动执行机构为电子式一体化结构,,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,抵达对压力、流量、液位、温度等工参数的调理。。。。。。??? ?刂凭群托阅鼙菵KZ型有显着提高。。。。。。
        单座阀适用于对泄露量求严酷、阀前后压差低及有一定粘度的场合。。。。。。应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、装备等行业。。。。。。

       产品结构特点:

        具有行动迅速、连线简朴、流量大、体积小、调理精度高等特点。。。。。。

主要性能参数:

型号

额定输着力N

速率mm/s

手艺参数

PSL

361L

PSL

361L

PSL

361L

PSL

361L

201

361LSA-08
361LXA-08

1000

800
800

0.25

4.2
4.2

电源:AC220V 50Hz
输入信号:DC4-20mA
DC1-5V
(信号线用屏障线)
输出信号:DC4~20mA
防护品级:IP67
带手轮

电源:AC220V 50Hz
输入信号:DC4-20mA
DC1-5V
(信号线用屏障线)
输出信号:DC4~20mA
防护品级:相当IP55
隔爆标记:ExdⅡBT4
带手柄

202

361LSA-20
361LXA-20

2000

2000
2000

0.50

2.1
2.1

204

361LSB-30
361LXB-30

4500

3000
3000

0.50

3.5
3.5

208

361LSB-50
361LXB-50

8000

5000
5000

1.00

1.7
1.7

312

361LSC-65

12000

6500

0.60

2.8

325

361LSC-99

25000

10000

1.0

2.0

 主要零部件材质:

阀体

WCB

LCB

WC9

阀座

304

304

304

阀芯

304

304

304

导向套

304

304

304

阀盖

WCB

LCB

WC9

阀杆

304

304

304

填料

PTFE/柔性石墨

弹簧

65Mn

螺母

304

304

304

  99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称通径(DN)

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

结构长度
(L)

PN16/25

185

200

205

222

250

276

298

350

410

451

600

670

735

PN40

190

205

210

230

255

285

310

355

425

460

615

685

750

PN64、100

200

210

220

251

286

311

337

394

440

475

630

700

765

常温型
(H)

PN16/25

699

711

728

728

731

827

839

857

895

1140

1160

1305

1512

PN40

679

721

738

738

741

837

849

867

905

1150

1180

1335

1565

PN64/100

682

733

750

750

753

849

861

879

917

1180

1240

1385

1605

高温型
(H)

PN16/25

849

861

893

893

901

975

1024

1067

1250

1400

1420

1513

1670

PN40

859

871

903

903

911

985

1034

1077

1260

1415

1440

1545

1690

PN64/100

875

885

915

915

923

997

1055

1095

1280

1450

1465

1575

1720

H1

PN16/25

53

58

68

73

80

90

98

108

123

140

168

203

230

PN40

53

58

68

73

80

90

98

115

135

150

188

223

255

PN64/100

63

68

75

83

88

100

105

125

148

170

203

235

265



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
ZDSP/ZRSP电动单座调理阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】