99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
Y110X减压稳压阀_99贵宾会
Y110X减压稳压阀_99贵宾会
Y110X减压稳压阀_99贵宾会
Y110X减压稳压阀

分享到微信

×
Y110X减压稳压阀为??? ?偷赡て剑,,阀后压力可调,,,通过改变截流口,,,造成压力损失,,,实现减压。 。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:Y110X
起订量:1
规格:DN15-50
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


  产品事情原理和用途:

       Y110X减压稳压阀主体由阀体、弹簧罩、丝堵、阀芯、活塞套、阀座、限位母和橡胶膜片等零件组成。 。。此阀为??? ?偷赡て剑,,阀后压力可调,,,通过改变截流口,,,造成压力损失,,,实现减压。 。。此阀为上进下出,,,当阀后压力通过压力反响机构传到橡胶片下和阀芯上,,,使阀瓣和截流口坚持响应位置,,,当抵达调定值截流口阀关闭实现减静压,,,当阀后压力低于调定值时,,,由弹簧的压力向下压阀芯又翻开了截流口举行增压,,,包管阀后压力不凌驾调定值,,,由于P1作用面与P2作用面为1:10,,,阀后0.1MPa的力可以平衡阀前1MPa的力,,,故有稳压作用。 。。

       产品结构特点:

       事情中既减动压,,,也减静压,,,既可水平装置,,,也可笔直装置,,,在高层修建修建冷热供水系统中完全可以取代分区供水中的分供水箱,,,在气压罐和变速泵供水系统中是解决高层底部供水压力大的理想产品,,,装置此阀门可实现代压、等压供水可节水、节能、减小噪音和延伸管路及生用具的使用寿命,,,装置此阀可简化供水系统中的装备,,,可降低工程造价,,,此阀替换部分零件,,,还可以应用在工业生产中需要减压的场合。 。。如:压缩空气、低稳蒸气、油类等。 。。

产品性能参数:

 

公称压力(Mpa)

1.0 1.6 2.5

壳体试验压力(Mpa)

1.5 2.4 3.75 

密封试验压力(Mpa)

1.0 1.6 2.5

入口压力(Mpa)

2.5 

出口压力规模(Mpa)

0.2-0.8 0.2-1.0 0.4-1.6

压力特征误差(Mpa)

△P2P GB12244-1989 

流量特征误差(Mpa)

P2G GB12244-1989

渗漏量

 0 

事情温度

0℃-80℃

 

 

 产品主要零件质料:

 

零件名称

弹簧罩、阀体、阀盖

橡胶膜片

密封垫

调理弹簧

活塞、缸套

阀杆

质料

灰铸铁、铸钢

尼龙强化橡胶

丁腈橡胶

硅锰钢

不锈钢

铜、不锈钢

  99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

型号

尺寸(mm)

Y110X-16

Y110X-16C

 

管螺纹G

1/2

3/4

1

11/4

11/2

2

L

100

100

120

150

150

180

H1

135

135

152

180

196

201

H2

41

41

45

53

56

58

 



Y110X减压稳压阀
Y110X减压稳压阀
Y110X减压稳压阀

Y110X减压稳压阀

分享到微信

×
Y110X减压稳压阀为??? ?偷赡て剑,,阀后压力可调,,,通过改变截流口,,,造成压力损失,,,实现减压。 。。
品牌:上高SHGF
型号:Y110X
起订量:1
规格:DN15-50
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


  产品事情原理和用途:

       Y110X减压稳压阀主体由阀体、弹簧罩、丝堵、阀芯、活塞套、阀座、限位母和橡胶膜片等零件组成。 。。此阀为??? ?偷赡て剑,,阀后压力可调,,,通过改变截流口,,,造成压力损失,,,实现减压。 。。此阀为上进下出,,,当阀后压力通过压力反响机构传到橡胶片下和阀芯上,,,使阀瓣和截流口坚持响应位置,,,当抵达调定值截流口阀关闭实现减静压,,,当阀后压力低于调定值时,,,由弹簧的压力向下压阀芯又翻开了截流口举行增压,,,包管阀后压力不凌驾调定值,,,由于P1作用面与P2作用面为1:10,,,阀后0.1MPa的力可以平衡阀前1MPa的力,,,故有稳压作用。 。。

       产品结构特点:

       事情中既减动压,,,也减静压,,,既可水平装置,,,也可笔直装置,,,在高层修建修建冷热供水系统中完全可以取代分区供水中的分供水箱,,,在气压罐和变速泵供水系统中是解决高层底部供水压力大的理想产品,,,装置此阀门可实现代压、等压供水可节水、节能、减小噪音和延伸管路及生用具的使用寿命,,,装置此阀可简化供水系统中的装备,,,可降低工程造价,,,此阀替换部分零件,,,还可以应用在工业生产中需要减压的场合。 。。如:压缩空气、低稳蒸气、油类等。 。。

产品性能参数:

 

公称压力(Mpa)

1.0 1.6 2.5

壳体试验压力(Mpa)

1.5 2.4 3.75 

密封试验压力(Mpa)

1.0 1.6 2.5

入口压力(Mpa)

2.5 

出口压力规模(Mpa)

0.2-0.8 0.2-1.0 0.4-1.6

压力特征误差(Mpa)

△P2P GB12244-1989 

流量特征误差(Mpa)

P2G GB12244-1989

渗漏量

 0 

事情温度

0℃-80℃

 

 

 产品主要零件质料:

 

零件名称

弹簧罩、阀体、阀盖

橡胶膜片

密封垫

调理弹簧

活塞、缸套

阀杆

质料

灰铸铁、铸钢

尼龙强化橡胶

丁腈橡胶

硅锰钢

不锈钢

铜、不锈钢

  99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

型号

尺寸(mm)

Y110X-16

Y110X-16C

 

管螺纹G

1/2

3/4

1

11/4

11/2

2

L

100

100

120

150

150

180

H1

135

135

152

180

196

201

H2

41

41

45

53

56

58

 



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
Y110X减压稳压阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】