99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
Y44H波纹管式减压阀_99贵宾会
Y44H波纹管式减压阀_99贵宾会
Y44H波纹管式减压阀_99贵宾会

Y44H波纹管式减压阀

分享

分享到微信

×
波纹管减压阀是由阀体、阀盖、阀瓣、阀体密封圈、阀杆、波纹管、调理弹簧等零件组成
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:Y44H
起订量:1
规格:DN15-100
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

Y44H波纹管式减压阀

产品事情原理和用途:

此阀门阀前入口介质压力从阀瓣和阀体密封圈开启间隙进入体腔使介质压力流满波纹管的组合箱,,,,,,波纹管和弹簧因受介质压力的挤压而压缩,,,,,,阀瓣随着阀杆位移,,,,,,阀瓣爆发对阀体密封圈的关闭,,,,,,将阀前介质阻止,,,,,,不作阀后介质压力的增补。。。。。。当阀后的介质压力降低,,,,,,波纹管因受调理弹簧的径项力,,,,,,使波纹管叠纹变形,,,,,,阀杆将阀瓣顶开。。。。。。使介质通过阀体密封圈增补阀后压力的降低。。。。。。用于温度在180℃以下的蒸汽、空气及其它无侵蚀性气体的管路上,,,,,,适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食物、饮料、环保。。。。。。

产品结构特点:

波纹管减压阀是由阀体、阀盖、阀瓣、阀体密封圈、阀杆、波纹管、调理弹簧等零件组成,,,,,,体腔入口组装有阀瓣、阀体密封圈和辅弹簧,,,,,,辅弹簧是坚持阀瓣和阀体密封圈自动的密封,,,,,,出口体腔组装弹性密封元件(波纹管)即包管阀后介质压力的走漏和战胜压力不匀称度的赔偿。。。。。。螺钉是调解弹簧负荷压力减压阀事情性能。。。。。。本阀特点:密封稳固,,,,,,无走漏,,,,,,减压稳固。。。。。。


产品性能参数:

公称压力(MPa)

0.6

1.0

1.6

壳体试验压力(MPa)

0.9

1.5

2.4

密封试验压力(MPa)

0.6

1.0

1.6

入口压力(MPa)

0.6

1.0

1.6

出口压力规模(MPa)

0.05-0.4

0.1-0.8

0.1-1.0

压力特征误差(MPa)△P2P

GB12244-1989

流量特征误差(MPa)△P2G

GB12244-1989

压差(MPa)

0.1

0.15

0.15

渗漏量

GB12245-1989

产品主要零件质料:

零件名称

零件质料

阀体、阀盖

WCB

底盖

WCB

阀座、阀瓣

2Cr13

波纹管

1Cr18N9Ti

波纹管上垫

2Cr13

波纹管下垫

2Cr13

号向座

2Cr13

主阀弹簧

50CrVA

调理弹簧

60S12Mn

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称通径DN

形状尺寸

L

H

H1

PN0.6MPa

PN1.0MPa

PN1.60MPa

 

 

D

K

n-ф

d

C

D

K

n-ф

d

C

D

K

n-ф

d

C

15

140

140

290

90

80

55

4-12

40

12

95

65

4-14

45

12

95

65

4-14

45

14

20

140

140

295

98

90

65

4-12

50

12

105

75

4-14

55

14

105

75

4-14

55

14

25

160

160

295

110

100

75

4-12

60

14

115

85

4-14

65

14

115

85

4-14

65

14

32

180

180

295

110

120

90

4-14

70

14

135

100

4-18

78

16

135

100

4-18

78

16

40

200

200

325

125

130

100

4-14

80

14

145

110

4-18

85

16

145

110

4-18

85

16

50

230

230

325

125

140

110

4-14

90

14

160

125

4-18

100

16

160

125

4-18

100

16

65

280

325

130

160

130

4-14

110

14

180

145

4-18

120

18

180

145

4-18

120

18

80

310

380

160

185

150

4-18

125

16

195

160

4-18

135

18

195

160

8-18

135

20

100

350

380

170

205

170

4-18

145

16

215

180

8-18

155

20

215

180

8-18

155

20




Y44H波纹管式减压阀
Y44H波纹管式减压阀
Y44H波纹管式减压阀
Y44H波纹管式减压阀
分享

分享到微信

×
波纹管减压阀是由阀体、阀盖、阀瓣、阀体密封圈、阀杆、波纹管、调理弹簧等零件组成
品牌:上高SHGF
型号:Y44H
起订量:1
规格:DN15-100
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

Y44H波纹管式减压阀

产品事情原理和用途:

此阀门阀前入口介质压力从阀瓣和阀体密封圈开启间隙进入体腔使介质压力流满波纹管的组合箱,,,,,,波纹管和弹簧因受介质压力的挤压而压缩,,,,,,阀瓣随着阀杆位移,,,,,,阀瓣爆发对阀体密封圈的关闭,,,,,,将阀前介质阻止,,,,,,不作阀后介质压力的增补。。。。。。当阀后的介质压力降低,,,,,,波纹管因受调理弹簧的径项力,,,,,,使波纹管叠纹变形,,,,,,阀杆将阀瓣顶开。。。。。。使介质通过阀体密封圈增补阀后压力的降低。。。。。。用于温度在180℃以下的蒸汽、空气及其它无侵蚀性气体的管路上,,,,,,适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食物、饮料、环保。。。。。。

产品结构特点:

波纹管减压阀是由阀体、阀盖、阀瓣、阀体密封圈、阀杆、波纹管、调理弹簧等零件组成,,,,,,体腔入口组装有阀瓣、阀体密封圈和辅弹簧,,,,,,辅弹簧是坚持阀瓣和阀体密封圈自动的密封,,,,,,出口体腔组装弹性密封元件(波纹管)即包管阀后介质压力的走漏和战胜压力不匀称度的赔偿。。。。。。螺钉是调解弹簧负荷压力减压阀事情性能。。。。。。本阀特点:密封稳固,,,,,,无走漏,,,,,,减压稳固。。。。。。


产品性能参数:

公称压力(MPa)

0.6

1.0

1.6

壳体试验压力(MPa)

0.9

1.5

2.4

密封试验压力(MPa)

0.6

1.0

1.6

入口压力(MPa)

0.6

1.0

1.6

出口压力规模(MPa)

0.05-0.4

0.1-0.8

0.1-1.0

压力特征误差(MPa)△P2P

GB12244-1989

流量特征误差(MPa)△P2G

GB12244-1989

压差(MPa)

0.1

0.15

0.15

渗漏量

GB12245-1989

产品主要零件质料:

零件名称

零件质料

阀体、阀盖

WCB

底盖

WCB

阀座、阀瓣

2Cr13

波纹管

1Cr18N9Ti

波纹管上垫

2Cr13

波纹管下垫

2Cr13

号向座

2Cr13

主阀弹簧

50CrVA

调理弹簧

60S12Mn

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称通径DN

形状尺寸

L

H

H1

PN0.6MPa

PN1.0MPa

PN1.60MPa

 

 

D

K

n-ф

d

C

D

K

n-ф

d

C

D

K

n-ф

d

C

15

140

140

290

90

80

55

4-12

40

12

95

65

4-14

45

12

95

65

4-14

45

14

20

140

140

295

98

90

65

4-12

50

12

105

75

4-14

55

14

105

75

4-14

55

14

25

160

160

295

110

100

75

4-12

60

14

115

85

4-14

65

14

115

85

4-14

65

14

32

180

180

295

110

120

90

4-14

70

14

135

100

4-18

78

16

135

100

4-18

78

16

40

200

200

325

125

130

100

4-14

80

14

145

110

4-18

85

16

145

110

4-18

85

16

50

230

230

325

125

140

110

4-14

90

14

160

125

4-18

100

16

160

125

4-18

100

16

65

280

325

130

160

130

4-14

110

14

180

145

4-18

120

18

180

145

4-18

120

18

80

310

380

160

185

150

4-18

125

16

195

160

4-18

135

18

195

160

8-18

135

20

100

350

380

170

205

170

4-18

145

16

215

180

8-18

155

20

215

180

8-18

155

20




99贵宾会·(中国区)有限公司官网
Y44H波纹管式减压阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】