99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
Y42X弹簧活塞式减压阀_99贵宾会
Y42X弹簧活塞式减压阀_99贵宾会
Y42X弹簧活塞式减压阀_99贵宾会
Y42X弹簧活塞式减压阀

分享到微信

×
Y42X弹簧活塞式减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀,,,由调理弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:Y42X
起订量:1
规格:DN15-500
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

Y42X弹簧活塞式减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀,,,由调理弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。。。使用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣,,,控制阀瓣开度完成减压稳压功效。。。

弹簧活塞式减压阀在都会修建、高层修建的冷热供水系统中,,,可取代通例分区水管,,,节约装备。。。也可在通常的冷热水管网中,,,起减压稳压作用。。。本产品调压、稳压行动平稳,,,适用于水和非侵蚀性液体介质的管路。。。

产品结构特点:

Y42X减压稳压阀是一种以活塞取代膜片的压力调理阀。。。比膜片式提高寿命三倍以上。。。该阀门属于可调理型减压阀,,,阀后的压力可凭证需要调理,,,投入使用后阀后压力始终减至并稳固在设定直,,,不因阀前压力、流量的波动而改变。。。阀门选材 ,,,性能可靠,,,使用寿命长。。。

产品性能参数:

公称压力(Mpa)

1.0

1.6

2.5

壳体试验压力(Mpa)*

1.5

2.4

3.75

密封试验压力(Mpa)

1.0

1.6

2.5

入口压力(Mpa)

1.0

1.6

2.5

出口压力规模(Mpa)

0.2-0.8

0.2-1.0

0.4-1.6

压力特征误差(Mpa)△P2P

GB12244-1989

流量特征误差(Mpa)P2G

GB12244-1989

渗漏量

0

事情温度

0℃-80℃

产品主要零件质料:

零件名称

零件质料

阀体 阀盖 底盖

WCB

阀座

2Cr13

阀瓣

2Cr13

阀杆

2Cr13

缸套

2Cr13/25(镀硬铬)

活塞

2Cr13

O型圈

丁腈橡胶

密封圈

丁腈橡胶

膜片

夹织物丁腈橡胶

调理弹簧

60Si2Mn

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称通径DN

外 形 尺 寸

L

H

Hl

15

160

225

90

20

160

265

98

25

180

265

110

32

200

265

110

40

220

320

125

50

250

320

125

65

280

325

130

80

310

385

160

100

350

385

170

125

400

430

200

150

450

430

210

200

500

560

240

250

650

690

290

300

800

800

335

350

850

880

375

400

900

980

405

450

900

1100

455

500

950

1130

465


Y42X弹簧活塞式减压阀
Y42X弹簧活塞式减压阀
Y42X弹簧活塞式减压阀

Y42X弹簧活塞式减压阀

分享到微信

×
Y42X弹簧活塞式减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀,,,由调理弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。。。
品牌:上高SHGF
型号:Y42X
起订量:1
规格:DN15-500
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

Y42X弹簧活塞式减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀,,,由调理弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。。。使用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣,,,控制阀瓣开度完成减压稳压功效。。。

弹簧活塞式减压阀在都会修建、高层修建的冷热供水系统中,,,可取代通例分区水管,,,节约装备。。。也可在通常的冷热水管网中,,,起减压稳压作用。。。本产品调压、稳压行动平稳,,,适用于水和非侵蚀性液体介质的管路。。。

产品结构特点:

Y42X减压稳压阀是一种以活塞取代膜片的压力调理阀。。。比膜片式提高寿命三倍以上。。。该阀门属于可调理型减压阀,,,阀后的压力可凭证需要调理,,,投入使用后阀后压力始终减至并稳固在设定直,,,不因阀前压力、流量的波动而改变。。。阀门选材 ,,,性能可靠,,,使用寿命长。。。

产品性能参数:

公称压力(Mpa)

1.0

1.6

2.5

壳体试验压力(Mpa)*

1.5

2.4

3.75

密封试验压力(Mpa)

1.0

1.6

2.5

入口压力(Mpa)

1.0

1.6

2.5

出口压力规模(Mpa)

0.2-0.8

0.2-1.0

0.4-1.6

压力特征误差(Mpa)△P2P

GB12244-1989

流量特征误差(Mpa)P2G

GB12244-1989

渗漏量

0

事情温度

0℃-80℃

产品主要零件质料:

零件名称

零件质料

阀体 阀盖 底盖

WCB

阀座

2Cr13

阀瓣

2Cr13

阀杆

2Cr13

缸套

2Cr13/25(镀硬铬)

活塞

2Cr13

O型圈

丁腈橡胶

密封圈

丁腈橡胶

膜片

夹织物丁腈橡胶

调理弹簧

60Si2Mn

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称通径DN

外 形 尺 寸

L

H

Hl

15

160

225

90

20

160

265

98

25

180

265

110

32

200

265

110

40

220

320

125

50

250

320

125

65

280

325

130

80

310

385

160

100

350

385

170

125

400

430

200

150

450

430

210

200

500

560

240

250

650

690

290

300

800

800

335

350

850

880

375

400

900

980

405

450

900

1100

455

500

950

1130

465


99贵宾会·(中国区)有限公司官网
Y42X弹簧活塞式减压阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】