99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
Y45H/Y杠杆减压阀_99贵宾会
Y45H/Y杠杆减压阀_99贵宾会
Y45H/Y杠杆减压阀_99贵宾会
Y45H/Y杠杆减压阀

分享到微信

×
Y45H/Y型杠杆式减压阀主要由阀体、阀座、阀瓣等零件组成,接纳双阀座、双锥体阀瓣的结构。。。。接纳压力平衡式阀瓣、升降调理。。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:Y45H/Y
起订量:1
规格:DN50-500
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


 产品事情原理和用途:

       杠杆式减压阀是接纳控制阀体内的启闭件的开度来调理介质的流量,,将介质的压力降低,,同时借助阀后压力的作用调理启闭件的开度,,使阀后压力坚持在一定规模内,,在入口压力一直转变的情形下,,坚持出口压力在设定的规模内,,;; ;; ;;へ屎蟮纳纳镁。。。。

       产品结构特点:

       Y45H/Y型杠杆式减压阀主要由阀体、阀座、阀瓣等零件组成,接纳双阀座、双锥体阀瓣的结构。。。。接纳压力平衡式阀瓣、升降调理。。。。其调理机构接纳扛杆式,可配用DKJ型或其它型角行程电动执行器,实现????睾妥远刂。。。。

产品性能参数:

公称压力(Mpa)

1.6

2.5

4.0

6.4

10.0

16.0

壳体试验压力(Mpa)

2.4

3.75

6.0

9.6

15.0

24

密封试验压力(Mpa)

1.76

2.75

4.4

7.04

11.0

17.6

入口压力(Mpa)

1.6

2.5

4.0

6.4

10.0

16.0

出口压力规模(Mpa)

减压比0.6

渗漏量

0.5%QMax

温量-压力品级

ANSI B16.34

 产品主要零件质料:

零件名称

零件质料

阀体 阀盖 底盖

WCB

阀座

304

阀瓣

2Cr13

阀杆

2Cr13

垫片

柔性石墨/1Cr18Ni9

导向套

2Cr13

填料

柔性石墨

螺栓

35CrMoA

螺母

45

  99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称通径DN

外 形 尺 寸

L

L1

H

Hl

l

50

300

150

520

190

565

65

340

170

540

205

650

80

380

190

550

215

650

100

400

215

580

240

800

125

430

225

620

275

800

150

450

230

650

320

800

200

500

260

790

340

800

250

550

285

850

370

800

300

750

395

940

460

900

350

850

445

990

530

900

400

950

550

1120

660

1000

500

1130

680

1660

800

1000



Y45H/Y杠杆减压阀
Y45H/Y杠杆减压阀
Y45H/Y杠杆减压阀

Y45H/Y杠杆减压阀

分享到微信

×
Y45H/Y型杠杆式减压阀主要由阀体、阀座、阀瓣等零件组成,接纳双阀座、双锥体阀瓣的结构。。。。接纳压力平衡式阀瓣、升降调理。。。。
品牌:上高SHGF
型号:Y45H/Y
起订量:1
规格:DN50-500
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


 产品事情原理和用途:

       杠杆式减压阀是接纳控制阀体内的启闭件的开度来调理介质的流量,,将介质的压力降低,,同时借助阀后压力的作用调理启闭件的开度,,使阀后压力坚持在一定规模内,,在入口压力一直转变的情形下,,坚持出口压力在设定的规模内,,;; ;; ;;へ屎蟮纳纳镁。。。。

       产品结构特点:

       Y45H/Y型杠杆式减压阀主要由阀体、阀座、阀瓣等零件组成,接纳双阀座、双锥体阀瓣的结构。。。。接纳压力平衡式阀瓣、升降调理。。。。其调理机构接纳扛杆式,可配用DKJ型或其它型角行程电动执行器,实现????睾妥远刂。。。。

产品性能参数:

公称压力(Mpa)

1.6

2.5

4.0

6.4

10.0

16.0

壳体试验压力(Mpa)

2.4

3.75

6.0

9.6

15.0

24

密封试验压力(Mpa)

1.76

2.75

4.4

7.04

11.0

17.6

入口压力(Mpa)

1.6

2.5

4.0

6.4

10.0

16.0

出口压力规模(Mpa)

减压比0.6

渗漏量

0.5%QMax

温量-压力品级

ANSI B16.34

 产品主要零件质料:

零件名称

零件质料

阀体 阀盖 底盖

WCB

阀座

304

阀瓣

2Cr13

阀杆

2Cr13

垫片

柔性石墨/1Cr18Ni9

导向套

2Cr13

填料

柔性石墨

螺栓

35CrMoA

螺母

45

  99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称通径DN

外 形 尺 寸

L

L1

H

Hl

l

50

300

150

520

190

565

65

340

170

540

205

650

80

380

190

550

215

650

100

400

215

580

240

800

125

430

225

620

275

800

150

450

230

650

320

800

200

500

260

790

340

800

250

550

285

850

370

800

300

750

395

940

460

900

350

850

445

990

530

900

400

950

550

1120

660

1000

500

1130

680

1660

800

1000



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
Y45H/Y杠杆减压阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】