99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
XF5900B球式防腐偏心旋塞阀_99贵宾会
XF5900B球式防腐偏心旋塞阀_99贵宾会
XF5900B球式防腐偏心旋塞阀_99贵宾会
XF5900B球式防腐偏心旋塞阀

分享到微信

×
该系列球式防腐偏心旋塞阀通径为 DN100~DN600, ,, ,,,事情压力为 0.6MPa~1.6MPa, ,, ,,,具有手动、电动、气动、液动等种种驱动形式。 。。 。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:XF5900B
起订量:1
规格:DN100-600
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

XF5900B球式防腐偏心旋塞阀



 产品事情原理和用途:

      我公司吸收了海内外偏心旋塞阀的多项优点, ,, ,,,其形状雅观, ,, ,,,启闭无邪, ,, ,,,维修利便, ,, ,,,密封性能好, ,, ,,,流通面积大, ,, ,,,流阻。 。。 。。;;;;焊接 Ni 密封阀座, ,, ,,,提供了可靠的防侵蚀和耐磨性能。 。。 。??稍诒傲拥乃屎陀推分惺褂。 。。 。。接纳了偏心结构, ,, ,,,阀门启闭时, ,, ,,,球瓣从密封座脱开, ,, ,,,没有摩擦和磨损, ,, ,,,因而启闭力矩。 。。 。。 ,, ,,,启闭无邪。 。。 。。由于偏心运动, ,, ,,,阀门具有关闭严密的密封功效和密封副磨损赔偿性, ,, ,,, 提高了密封的可靠性和使用寿命。 。。 。。

       该系列球式防腐偏心旋塞阀通径为 DN100~DN600, ,, ,,,事情压力为 0.6MPa~1.6MPa, ,, ,,,具有手动、电动、气动、液动等种种驱动形式。 。。 。。偏心旋塞阀用于泵前和污水比其它阀门具有独到之处。 。。 。。

 

       产品结构特点:

  • 偏心旋塞阀双偏心设计、低摩擦开启和关闭, ,, ,,,确保零泄露。 。。 。。
  • 含镍(Ni)90%, ,, ,,,3mm 厚的堆焊阀座, ,, ,,,或高性能树脂阀座, ,, ,,,能知足多种的耐侵蚀要求。 。。 。。
  • V 型组合密封圈, ,, ,,,可在不卸下操作装置的情形下举行替换
  • 密封胶加注口设计, ,, ,,,可延伸阀门适用周期。 。。 。。
  • 阀轴承为自润滑质料, ,, ,,,无需加润滑脂, ,, ,,,对阀轴磨损很小。 。。 。。
  • 旋塞体模压热包胶, ,, ,,,无橡胶脱落和冲洗侵蚀的担心。 。。 。。
  • 阀盖和阀体用 O 型圈密封, ,, ,,,螺栓数目镌汰, ,, ,,,利便维修。 。。 。。
  • 提供阀门收支口压力表讨论, ,, ,,,利便用户控制和测定流量。 。。 。。



产品性能参数:

型号

PN

事情压力/MPa

试验压力/MPa

适用温度/℃

适用介质

强度试验

密封试验

XF5900B-10

10

1.0

1.5

1.1

≤80

清水、污水、油品

XF5900B-16

16

1.6

2.4

1.76

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要质料尺寸:

型号

质料

阀体

柱塞

球瓣

上端盖

下端盖

阀体密封座

球瓣密封面

XF5900B-10

HT200
QT500-7

QT600-3

QT500-7

HT200

HT200

焊 Ni

丁腈橡胶
陶瓷R-金属

XF5900B-16

产品主要尺寸:

XF5900B-10型球式防腐偏心旋塞阀主要形状及结构尺寸(mm)

DN

D

D1

b

z×Φd

z1×Φd1

L

100

220

180

24

6×Φ17.5

2×Φ16

230

150

285

240

26

6×Φ22

2×Φ20

310

200

340

295

28

6×Φ22

2×Φ20

370

250

395

350

28

8×Φ22

2×Φ20

410

300

445

400

28

10×Φ22

4×Φ20

420

350

505

460

30

12×Φ22

4×Φ20

520

400

565

515

32

12×Φ26

4×Φ24

540

450

615

565

32

16×Φ26

4×Φ24

640

500

670

620

34

16×Φ26

4×Φ24

700

600

780

725

36

16×Φ30

4×Φ27

830

XF5900B-16型球式防腐偏心旋塞阀主要形状及结构尺寸(mm)

DN

D

D1

b

z×Φd

z1×Φd1

L

100

220

180

24

6×Φ17.5

2×Φ16

230

150

285

240

26

6×Φ22

2×Φ20

310

200

340

295

30

10×Φ22

2×Φ20

370

250

405

355

32

10×Φ26

2×Φ24

410

300

460

410

32

8×Φ26

4×Φ24

420

350

520

470

36

12×Φ26

4×Φ24

520

400

580

525

38

12×Φ30

4×Φ27

540

450

640

585

40

16×Φ30

4×Φ27

640

500

715

650

42

16×Φ33

4×Φ30

700

600

840

770

48

16×Φ36

4×Φ33

830






XF5900B球式防腐偏心旋塞阀
XF5900B球式防腐偏心旋塞阀
XF5900B球式防腐偏心旋塞阀

XF5900B球式防腐偏心旋塞阀

分享到微信

×
该系列球式防腐偏心旋塞阀通径为 DN100~DN600, ,, ,,,事情压力为 0.6MPa~1.6MPa, ,, ,,,具有手动、电动、气动、液动等种种驱动形式。 。。 。。
品牌:上高SHGF
型号:XF5900B
起订量:1
规格:DN100-600
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

XF5900B球式防腐偏心旋塞阀



 产品事情原理和用途:

      我公司吸收了海内外偏心旋塞阀的多项优点, ,, ,,,其形状雅观, ,, ,,,启闭无邪, ,, ,,,维修利便, ,, ,,,密封性能好, ,, ,,,流通面积大, ,, ,,,流阻。 。。 。。;;;;焊接 Ni 密封阀座, ,, ,,,提供了可靠的防侵蚀和耐磨性能。 。。 。??稍诒傲拥乃屎陀推分惺褂。 。。 。。接纳了偏心结构, ,, ,,,阀门启闭时, ,, ,,,球瓣从密封座脱开, ,, ,,,没有摩擦和磨损, ,, ,,,因而启闭力矩。 。。 。。 ,, ,,,启闭无邪。 。。 。。由于偏心运动, ,, ,,,阀门具有关闭严密的密封功效和密封副磨损赔偿性, ,, ,,, 提高了密封的可靠性和使用寿命。 。。 。。

       该系列球式防腐偏心旋塞阀通径为 DN100~DN600, ,, ,,,事情压力为 0.6MPa~1.6MPa, ,, ,,,具有手动、电动、气动、液动等种种驱动形式。 。。 。。偏心旋塞阀用于泵前和污水比其它阀门具有独到之处。 。。 。。

 

       产品结构特点:

  • 偏心旋塞阀双偏心设计、低摩擦开启和关闭, ,, ,,,确保零泄露。 。。 。。
  • 含镍(Ni)90%, ,, ,,,3mm 厚的堆焊阀座, ,, ,,,或高性能树脂阀座, ,, ,,,能知足多种的耐侵蚀要求。 。。 。。
  • V 型组合密封圈, ,, ,,,可在不卸下操作装置的情形下举行替换
  • 密封胶加注口设计, ,, ,,,可延伸阀门适用周期。 。。 。。
  • 阀轴承为自润滑质料, ,, ,,,无需加润滑脂, ,, ,,,对阀轴磨损很小。 。。 。。
  • 旋塞体模压热包胶, ,, ,,,无橡胶脱落和冲洗侵蚀的担心。 。。 。。
  • 阀盖和阀体用 O 型圈密封, ,, ,,,螺栓数目镌汰, ,, ,,,利便维修。 。。 。。
  • 提供阀门收支口压力表讨论, ,, ,,,利便用户控制和测定流量。 。。 。。



产品性能参数:

型号

PN

事情压力/MPa

试验压力/MPa

适用温度/℃

适用介质

强度试验

密封试验

XF5900B-10

10

1.0

1.5

1.1

≤80

清水、污水、油品

XF5900B-16

16

1.6

2.4

1.76

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要质料尺寸:

型号

质料

阀体

柱塞

球瓣

上端盖

下端盖

阀体密封座

球瓣密封面

XF5900B-10

HT200
QT500-7

QT600-3

QT500-7

HT200

HT200

焊 Ni

丁腈橡胶
陶瓷R-金属

XF5900B-16

产品主要尺寸:

XF5900B-10型球式防腐偏心旋塞阀主要形状及结构尺寸(mm)

DN

D

D1

b

z×Φd

z1×Φd1

L

100

220

180

24

6×Φ17.5

2×Φ16

230

150

285

240

26

6×Φ22

2×Φ20

310

200

340

295

28

6×Φ22

2×Φ20

370

250

395

350

28

8×Φ22

2×Φ20

410

300

445

400

28

10×Φ22

4×Φ20

420

350

505

460

30

12×Φ22

4×Φ20

520

400

565

515

32

12×Φ26

4×Φ24

540

450

615

565

32

16×Φ26

4×Φ24

640

500

670

620

34

16×Φ26

4×Φ24

700

600

780

725

36

16×Φ30

4×Φ27

830

XF5900B-16型球式防腐偏心旋塞阀主要形状及结构尺寸(mm)

DN

D

D1

b

z×Φd

z1×Φd1

L

100

220

180

24

6×Φ17.5

2×Φ16

230

150

285

240

26

6×Φ22

2×Φ20

310

200

340

295

30

10×Φ22

2×Φ20

370

250

405

355

32

10×Φ26

2×Φ24

410

300

460

410

32

8×Φ26

4×Φ24

420

350

520

470

36

12×Φ26

4×Φ24

520

400

580

525

38

12×Φ30

4×Φ27

540

450

640

585

40

16×Φ30

4×Φ27

640

500

715

650

42

16×Φ33

4×Φ30

700

600

840

770

48

16×Φ36

4×Φ33

830






99贵宾会·(中国区)有限公司官网
XF5900B球式防腐偏心旋塞阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】