99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
CS46H膜盒式蒸汽疏水阀_99贵宾会
CS46H膜盒式蒸汽疏水阀_99贵宾会
CS46H膜盒式蒸汽疏水阀_99贵宾会

CS46H膜盒式蒸汽疏水阀

分享

分享到微信

×
膜盒式蒸汽疏水阀的主要行动元件是金属膜盒,,,,内充一种气化温度比水的饱和温度低的液体。。。装置刚起动时,,,,管道泛起低温冷凝水,,,,膜盒内的液体处于冷凝状态。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:CS46H
起订量:1
规格:DN15-50
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

      膜盒式蒸汽疏水阀的主要行动元件是金属膜盒,,,,内充一种气化温度比水的饱和温度低的液体。。。装置刚起动时,,,,管道泛起低温冷凝水,,,,膜盒内的液体处于冷凝状态。。。阀门处于开启位置。。。当冷凝水温度徐徐升高,,,,膜盒内充液最先蒸发,,,,膜盒内压力上升,,,,膜片发动阀心向关闭偏向移动,,,,在冷凝水抵达饱和温度之前,,,,疏水阀完全关闭,,,,膜盒随蒸汽温度转变控制阀门开关,,,,起到阻汽排水作用。。。有开阀温度低于饱和温度 15 ℃ 和 30 ℃ 两种膜盒供选择。。。

      产品结构特点:

       ①自动排空气,体积小,不怕冻,恣意位置都可装置。。。

       ②维护利便,在管线上可以检查修理和替换零件。。。

       ③背压率≤80% ,膜盒结实,使用寿命长。。。

产品性能参数:

产品型号

事情压力规模(MPa)

允许温度(℃)

CS16H-16C

0.01~1.6

250

CS46H-16C

0.01~1.6

250

CS46H-16C

0.01~1.6

250

CS46H-16AA

0.01~1.6

250

CS46H-16A

0.01~2.5

300

CS16H-16L

0.01~1.6

250

 产品主要零件质料:

部件名称

质料

阀体阀盖

WCB

膜盒

1Cr18Ni9Ti

膜片

哈氏合金

阀座

3Cr13

过滤网

1Cr18Ni9Ti

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

产品型号

通径(mm)

毗连方法

阀体质料

事情压力
规模(MPa)

允许温度℃

外型尺寸(mm)

L

H1

H2

W

CS16H-16C

15-20

内螺纹

WCB

0.05~1.6

250

100

58

55

70

25

0.05~1.6

250

120

58

55

70

32-40

0.05~1.6

250

150

68

68

90

50

 

250

160

68

68

90

CS16Y-25C
CS16Y-40
CS66Y-40

15-20

法兰

WCB

0.05~2.5

250

150

58

55

70

25

0.05~2.5

250

160

58

55

70

30-50

0.05~2.5

250

230

85

60

120

 

CS46H膜盒式蒸汽疏水阀
CS46H膜盒式蒸汽疏水阀
CS46H膜盒式蒸汽疏水阀
CS46H膜盒式蒸汽疏水阀
分享

分享到微信

×
膜盒式蒸汽疏水阀的主要行动元件是金属膜盒,,,,内充一种气化温度比水的饱和温度低的液体。。。装置刚起动时,,,,管道泛起低温冷凝水,,,,膜盒内的液体处于冷凝状态。。。
品牌:上高SHGF
型号:CS46H
起订量:1
规格:DN15-50
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

      膜盒式蒸汽疏水阀的主要行动元件是金属膜盒,,,,内充一种气化温度比水的饱和温度低的液体。。。装置刚起动时,,,,管道泛起低温冷凝水,,,,膜盒内的液体处于冷凝状态。。。阀门处于开启位置。。。当冷凝水温度徐徐升高,,,,膜盒内充液最先蒸发,,,,膜盒内压力上升,,,,膜片发动阀心向关闭偏向移动,,,,在冷凝水抵达饱和温度之前,,,,疏水阀完全关闭,,,,膜盒随蒸汽温度转变控制阀门开关,,,,起到阻汽排水作用。。。有开阀温度低于饱和温度 15 ℃ 和 30 ℃ 两种膜盒供选择。。。

      产品结构特点:

       ①自动排空气,体积小,不怕冻,恣意位置都可装置。。。

       ②维护利便,在管线上可以检查修理和替换零件。。。

       ③背压率≤80% ,膜盒结实,使用寿命长。。。

产品性能参数:

产品型号

事情压力规模(MPa)

允许温度(℃)

CS16H-16C

0.01~1.6

250

CS46H-16C

0.01~1.6

250

CS46H-16C

0.01~1.6

250

CS46H-16AA

0.01~1.6

250

CS46H-16A

0.01~2.5

300

CS16H-16L

0.01~1.6

250

 产品主要零件质料:

部件名称

质料

阀体阀盖

WCB

膜盒

1Cr18Ni9Ti

膜片

哈氏合金

阀座

3Cr13

过滤网

1Cr18Ni9Ti

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

产品型号

通径(mm)

毗连方法

阀体质料

事情压力
规模(MPa)

允许温度℃

外型尺寸(mm)

L

H1

H2

W

CS16H-16C

15-20

内螺纹

WCB

0.05~1.6

250

100

58

55

70

25

0.05~1.6

250

120

58

55

70

32-40

0.05~1.6

250

150

68

68

90

50

 

250

160

68

68

90

CS16Y-25C
CS16Y-40
CS66Y-40

15-20

法兰

WCB

0.05~2.5

250

150

58

55

70

25

0.05~2.5

250

160

58

55

70

30-50

0.05~2.5

250

230

85

60

120

 

99贵宾会·(中国区)有限公司官网
CS46H膜盒式蒸汽疏水阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】