99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
煤气水封逆止阀_99贵宾会
煤气水封逆止阀_99贵宾会
煤气水封逆止阀_99贵宾会
煤气水封逆止阀

分享到微信

×
该阀门和旁通阀、三通切换阀联锁配套使用并组成完整的转炉煤气接纳装置系统 。。。适用于炼钢炉煤气接纳的系统作为管道水封 装备 。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
起订量:1
规格:DN800-1800
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

       当水封逆止阀关闭时,,,通过双气动驱动装置的驱动,,,使弧形阀板绕阀轴旋转110度,,,使弧形阀板周边沿完全都侵入水中,,,同时将烟管道罩在弧形阀板内使煤气通道经由水位与下游阻遏开,,,抵达水封效果 。。。水封逆止阀开启时,,,弧形阀板旋转脱离水面,,,煤气管道流通,,,即为阀门开启 。。。水封逆止阀开关行动与三通切换阀联锁行动,,,当转炉煤气接纳装置接纳煤气事情时,,,三通切换阀的接纳侧蝶阀(主阀)翻开,,,水封逆止阀则随之开启;;;;;;当煤气质量不达标时,,,转炉煤气接纳装置阻止接纳煤气,,,则水封逆止阀关闭,,,三通切换阀的接纳侧蝶阀(主阀)随之关闭 。。。阻止已接纳的煤气倒流 。。。

       煤气水封逆止阀是转炉煤气接纳系统为了避免已经接纳的煤气在非接纳时代倒流到三通切换阀和吸烟风机管道中,,,是确保转炉煤气接纳系统清静运行不可缺氨赡装备 。。。该阀门和旁通阀、三通切换阀联锁配套使用并组成完整的转炉煤气接纳装置系统 。。。适用于炼钢炉煤气接纳的系统作为管道水封 装备 。。。

       产品结构特点:

       1、本阀门装置在阀体上的两个限位开关接纳感应式电器用于位置反响信号,,,以包管水封逆止阀与三通切换阀行动连锁的可靠性 。。。同时可远距离自动控制切换,,,也可以现场单机操作切换 。。。该阀由于接纳水位密封,,,水位至关主要,,,水封逆止阀装置了水位计和水位报警系统,,,可随时监控水位,,,并且水封逆止阀设有给水装置,,,当密封水位降低时(阀内缺水时)水位报警系统发讯给水装置自动补水 。。。因此具有清静性高、并且可靠 。。。本阀接纳焊接结构,,,其结构简朴、制造装配工艺奇异 。。。为镌汰开关阀门的扭矩、增添关闭速率,,,弧形阀板双方各设置配重重锤,,,使阀门具有开关无邪、切换速率快等特点 。。。为使阀门能在低温工况正常事情,,,在水箱内设置了蒸汽发热管 。。。
       2、凭证使用工况反响的信息,,,水封逆止阀设计时,,,将原阀体的内腔容积加大,,,使水封水位体积随之增大,,,当阀门关闭时,,,弧形门板的内外水位差变小,,,造成水封水位高度相对增高,,,可越发满GB6222-2005《工业企业煤气清静规程》标准内“水封的有用高度为煤气盘算压力至少加500mm”的划定 。。。
       3、凭证水封逆止阀经????? ?厥褂弥岫嗣芊夂苋菀鬃呗┱庖惶氐,,,轴端密封结构就凸显得尤为主要,,,为此设计时,,,接纳填料密封与液胶水密封相连系的双包管密封结构形式,,,确保轴端密封的可靠性 。。。其结构原理如下:在原有的轴端密封基础上,,,增添一个围绕发阀轴的空腔,,,将腔内注入粘稠的液胶水同时胶液压尚有絮状的纤维物质,,,当阀轴转动时一部分絮状的纤维纠葛在阀轴上随阀轴一起转动,,,形成一个没有间隙旋转层,,,因此将轴端间隙消除,,,使密封性能越发稳固、可靠 。。。

       水封逆止阀主要由水箱阀体、烟管道、弧形阀板、阀轴、液位调正器、液位报警器、摇臂、连杆、电磁阀、空气减压过滤器等组成 。。。

       当水封在800mm时的水位为标准水位;;;;;;
       当水封低于600mm时液位计最先报警;;;;;;
       当水封高于800-1000mm时水最先溢流(可调);;;;;;


产品性能参数:

 

适用气体

煤气、含尘气体、冷热气体

供水压力

0.3~0.4 Mpa

供气压力

0.5~0.8 Mpa

供水量

1m?/h

供宇量

0.5~1m?/min

阀门启闭时间

<15秒(单程)

 产品主要零件质料:

 

零件名称

水箱体、弧形阀板

质料

碳钢或锰钢

不锈钢

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

DN

接口尺寸AXB

接口尺寸
AXB1

n—Фd

L

L1

L2

L3

H

补水
DN

800

480X1050

580X1150

32-Ф23

3400

1500

1300

1900

2900

80

900

580X1100

680X1200

34-Ф23

3500

1500

1300

2000

3000

80

1000

800X1200

920X1320

40-Ф23

3900

1600

1380

2150

3400

80

1100

800X1400

920X1520

44-Ф23

3900

1600

1380

2150

3400

80

1200

800X1400

920X1520

44-Ф23

3900

1600

1380

2150

3400

80

1300

880X1500

1000X1620

44-Ф23

4050

1600

1380

2200

3400

80

1400

970X1540

1080X1620

44-Ф23

4150

1600

1380

2200

3400

80

1500

1080X1850

1220X1990

56-Ф23

4350

1600

1400

2287

3600

100

1600

1080X1850

1220X1990

56-Ф23

4350

1600

1400

2287

3600

100

1700

1150X1900

1298X2050

56-Ф23

4350

1600

1400

2287

3600

100

1800

1250X2000

1402X2150

56-Ф23

4350

1600

1400

2287

3600

100

 



煤气水封逆止阀
煤气水封逆止阀
煤气水封逆止阀

煤气水封逆止阀

分享到微信

×
该阀门和旁通阀、三通切换阀联锁配套使用并组成完整的转炉煤气接纳装置系统 。。。适用于炼钢炉煤气接纳的系统作为管道水封 装备 。。。
品牌:上高SHGF
起订量:1
规格:DN800-1800
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

       当水封逆止阀关闭时,,,通过双气动驱动装置的驱动,,,使弧形阀板绕阀轴旋转110度,,,使弧形阀板周边沿完全都侵入水中,,,同时将烟管道罩在弧形阀板内使煤气通道经由水位与下游阻遏开,,,抵达水封效果 。。。水封逆止阀开启时,,,弧形阀板旋转脱离水面,,,煤气管道流通,,,即为阀门开启 。。。水封逆止阀开关行动与三通切换阀联锁行动,,,当转炉煤气接纳装置接纳煤气事情时,,,三通切换阀的接纳侧蝶阀(主阀)翻开,,,水封逆止阀则随之开启;;;;;;当煤气质量不达标时,,,转炉煤气接纳装置阻止接纳煤气,,,则水封逆止阀关闭,,,三通切换阀的接纳侧蝶阀(主阀)随之关闭 。。。阻止已接纳的煤气倒流 。。。

       煤气水封逆止阀是转炉煤气接纳系统为了避免已经接纳的煤气在非接纳时代倒流到三通切换阀和吸烟风机管道中,,,是确保转炉煤气接纳系统清静运行不可缺氨赡装备 。。。该阀门和旁通阀、三通切换阀联锁配套使用并组成完整的转炉煤气接纳装置系统 。。。适用于炼钢炉煤气接纳的系统作为管道水封 装备 。。。

       产品结构特点:

       1、本阀门装置在阀体上的两个限位开关接纳感应式电器用于位置反响信号,,,以包管水封逆止阀与三通切换阀行动连锁的可靠性 。。。同时可远距离自动控制切换,,,也可以现场单机操作切换 。。。该阀由于接纳水位密封,,,水位至关主要,,,水封逆止阀装置了水位计和水位报警系统,,,可随时监控水位,,,并且水封逆止阀设有给水装置,,,当密封水位降低时(阀内缺水时)水位报警系统发讯给水装置自动补水 。。。因此具有清静性高、并且可靠 。。。本阀接纳焊接结构,,,其结构简朴、制造装配工艺奇异 。。。为镌汰开关阀门的扭矩、增添关闭速率,,,弧形阀板双方各设置配重重锤,,,使阀门具有开关无邪、切换速率快等特点 。。。为使阀门能在低温工况正常事情,,,在水箱内设置了蒸汽发热管 。。。
       2、凭证使用工况反响的信息,,,水封逆止阀设计时,,,将原阀体的内腔容积加大,,,使水封水位体积随之增大,,,当阀门关闭时,,,弧形门板的内外水位差变小,,,造成水封水位高度相对增高,,,可越发满GB6222-2005《工业企业煤气清静规程》标准内“水封的有用高度为煤气盘算压力至少加500mm”的划定 。。。
       3、凭证水封逆止阀经????? ?厥褂弥岫嗣芊夂苋菀鬃呗┱庖惶氐,,,轴端密封结构就凸显得尤为主要,,,为此设计时,,,接纳填料密封与液胶水密封相连系的双包管密封结构形式,,,确保轴端密封的可靠性 。。。其结构原理如下:在原有的轴端密封基础上,,,增添一个围绕发阀轴的空腔,,,将腔内注入粘稠的液胶水同时胶液压尚有絮状的纤维物质,,,当阀轴转动时一部分絮状的纤维纠葛在阀轴上随阀轴一起转动,,,形成一个没有间隙旋转层,,,因此将轴端间隙消除,,,使密封性能越发稳固、可靠 。。。

       水封逆止阀主要由水箱阀体、烟管道、弧形阀板、阀轴、液位调正器、液位报警器、摇臂、连杆、电磁阀、空气减压过滤器等组成 。。。

       当水封在800mm时的水位为标准水位;;;;;;
       当水封低于600mm时液位计最先报警;;;;;;
       当水封高于800-1000mm时水最先溢流(可调);;;;;;


产品性能参数:

 

适用气体

煤气、含尘气体、冷热气体

供水压力

0.3~0.4 Mpa

供气压力

0.5~0.8 Mpa

供水量

1m?/h

供宇量

0.5~1m?/min

阀门启闭时间

<15秒(单程)

 产品主要零件质料:

 

零件名称

水箱体、弧形阀板

质料

碳钢或锰钢

不锈钢

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

DN

接口尺寸AXB

接口尺寸
AXB1

n—Фd

L

L1

L2

L3

H

补水
DN

800

480X1050

580X1150

32-Ф23

3400

1500

1300

1900

2900

80

900

580X1100

680X1200

34-Ф23

3500

1500

1300

2000

3000

80

1000

800X1200

920X1320

40-Ф23

3900

1600

1380

2150

3400

80

1100

800X1400

920X1520

44-Ф23

3900

1600

1380

2150

3400

80

1200

800X1400

920X1520

44-Ф23

3900

1600

1380

2150

3400

80

1300

880X1500

1000X1620

44-Ф23

4050

1600

1380

2200

3400

80

1400

970X1540

1080X1620

44-Ф23

4150

1600

1380

2200

3400

80

1500

1080X1850

1220X1990

56-Ф23

4350

1600

1400

2287

3600

100

1600

1080X1850

1220X1990

56-Ф23

4350

1600

1400

2287

3600

100

1700

1150X1900

1298X2050

56-Ф23

4350

1600

1400

2287

3600

100

1800

1250X2000

1402X2150

56-Ф23

4350

1600

1400

2287

3600

100

 



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
煤气水封逆止阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】