99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
99贵宾会
DY22F-25P低温升压调理阀_99贵宾会
DY22F-25P低温升压调理阀_99贵宾会
DY22F-25P低温升压调理阀_99贵宾会

DY22F-25P低温升压调理阀

分享

分享到微信

×
DY22F-25P低温升压调理阀由气动薄膜执行机构和耐低温的单、双座阀两部分组成,是一种在低温,,深冷场合使用的调理阀。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:DY22F-25P
起订量:1
规格:DN10-40
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

       DY22F-25P低温升压调理阀由气动薄膜执行机构和耐低温的单、双座阀两部分组成。。。由调理器来的信号压力输入气动薄膜执行机构的气室,,爆发推力,,通过毗连杆件发动阀芯,,阀芯位置的转变使阀的流通截面积转变,,实现对介质流量的调理。。。

       产品结构特点:

        DY22F-25P低温升压调理阀是一种在低温,,深冷场合使用的调理阀。。。接纳长颈阀盖保温,,配用多弹簧执行机构,,具有总体结构紧凑、重量轻、稳固性好等优点。。。低温调理阀是单、双座调理阀的变形产品。。。它与常温调理阀差别之处在于接纳长颈型上阀盖,,使填料处于常温下事情。。。适用于-60~-250℃低温壮态下的介质(如液氧、液氮等)的调理。。。为确保调理精度,,必需配用阀门定位器。。。 


产品性能参数:

公称通径

DN10-40mm

公称压力

PN2.5MPa

适用介质

液氧、液氮、液氩、液化自然气、液态二氧化碳、液态丙烷等

适用温度

-196℃~+80℃

调压规模

311DE

0.1MPa~0.3MPa

312DE

0.2MPa~1.0MPa

313DE

0.8MPa~1.6MPa

 产品主要零件质料:

阀体、阀盖

ZG0Cr18Ni9

阀瓣、膜片

0Cr18Ni9

弹簧

60Si2MnA

密封圈

PTFE

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

产品型号

DY22F-25P 低温升压调理阀

重量 
(kg)

产品代号

通径 
DN(mm)

尺 寸(mm)

L

D

D0

H

d

311~313DE10

10

155

14.5

10

150

10

2.8

311~313DE15

15

190

18.5

12

165

15

3.7

311~313DE20

20

200

25.5

14

185

20

5.6

311~313DE25

25

210

28.5

16

190

25

7.8

311~313DE32

32

260

38.5

18

250

32

10.5

311~313DE40

40

260

45.5

20

250

40

12.3

 



DY22F-25P低温升压调理阀
DY22F-25P低温升压调理阀
DY22F-25P低温升压调理阀
DY22F-25P低温升压调理阀
分享

分享到微信

×
DY22F-25P低温升压调理阀由气动薄膜执行机构和耐低温的单、双座阀两部分组成,是一种在低温,,深冷场合使用的调理阀。。。
品牌:上高SHGF
型号:DY22F-25P
起订量:1
规格:DN10-40
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

       DY22F-25P低温升压调理阀由气动薄膜执行机构和耐低温的单、双座阀两部分组成。。。由调理器来的信号压力输入气动薄膜执行机构的气室,,爆发推力,,通过毗连杆件发动阀芯,,阀芯位置的转变使阀的流通截面积转变,,实现对介质流量的调理。。。

       产品结构特点:

        DY22F-25P低温升压调理阀是一种在低温,,深冷场合使用的调理阀。。。接纳长颈阀盖保温,,配用多弹簧执行机构,,具有总体结构紧凑、重量轻、稳固性好等优点。。。低温调理阀是单、双座调理阀的变形产品。。。它与常温调理阀差别之处在于接纳长颈型上阀盖,,使填料处于常温下事情。。。适用于-60~-250℃低温壮态下的介质(如液氧、液氮等)的调理。。。为确保调理精度,,必需配用阀门定位器。。。 


产品性能参数:

公称通径

DN10-40mm

公称压力

PN2.5MPa

适用介质

液氧、液氮、液氩、液化自然气、液态二氧化碳、液态丙烷等

适用温度

-196℃~+80℃

调压规模

311DE

0.1MPa~0.3MPa

312DE

0.2MPa~1.0MPa

313DE

0.8MPa~1.6MPa

 产品主要零件质料:

阀体、阀盖

ZG0Cr18Ni9

阀瓣、膜片

0Cr18Ni9

弹簧

60Si2MnA

密封圈

PTFE

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

产品型号

DY22F-25P 低温升压调理阀

重量 
(kg)

产品代号

通径 
DN(mm)

尺 寸(mm)

L

D

D0

H

d

311~313DE10

10

155

14.5

10

150

10

2.8

311~313DE15

15

190

18.5

12

165

15

3.7

311~313DE20

20

200

25.5

14

185

20

5.6

311~313DE25

25

210

28.5

16

190

25

7.8

311~313DE32

32

260

38.5

18

250

32

10.5

311~313DE40

40

260

45.5

20

250

40

12.3

 



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
DY22F-25P低温升压调理阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】