99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
Z741T液动楔式闸阀_闸阀_99贵宾会
Z741T液动楔式闸阀_闸阀_99贵宾会
Z741T液动楔式闸阀_闸阀_99贵宾会
Z741T液动楔式闸阀

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的Z741T液动楔式闸阀为液压驱动,,,,流动阻力小 。。。。阀体内部介质通道是直通的,,,,介质成直线流动,,,,流动阻力小 。。。。适用于石油、化工、制药、电力等行业,,,,在公称压力≤1.0MPa的蒸汽、水、油类介质的管路上作启闭用 。。。。
参数品牌:上海99贵宾会
产品参数
品牌:上海99贵宾会
型号:Z741T
起订量:1
规格:DN100-400
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

上海99贵宾会阀门厂生产的Z741T液动楔式闸阀为液压驱动,,,,流动阻力小 。。。。阀体内部介质通道是直通的,,,,介质成直线流动,,,,流动阻力小 。。。。适用于石油、化工、制药、电力等行业,,,,在公称压力≤1.0MPa的蒸汽、水、油类介质的管路上作启闭用 。。。。


产品性能参数


型号

PN

事情压力
(Mpa)

适用温度
(℃)

适用介质

质料

阀体、阀盖

闸板

阀体密封圈

阀杆

填料

Z741T-10

10

1.0

≤80

水、蒸汽、油品等

灰铸铁

灰铸铁镶或堆焊铜合金

灰铸铁或堆焊铜合金

碳素钢或铬不锈钢

石棉石墨

Z741W-10

油品、煤气等

然铸铁本体质料

然铸铁本体质料

产品主要零部件质料


型号

零件名称

阀体、阀盖

闸板

阀体密封圈

阀杆

填料

Z741T-10

灰铸铁

灰铸铁镶或堆焊铜合金

灰铸铁镶或堆焊铜合金

碳素钢或铬不锈钢

石棉石墨

Z741W-10

灰铸铁本体质料

灰铸铁本体质料

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸


DN

L

D

D1

D2

b

z×Φd

H

H1

D0

重量/kg

100

230

215

180

155

22

8×Φ18

525

641

210

62

150

280

280

240

210

24

8×Φ23

733

898

275

115

200

330

335

295

265

26

8×Φ23

909

1113

335

170

250

380

390

350

320

28

12×Φ23

1055

1305

370

255

300

420

440

400

368

28

12×Φ23

1315

1635

410

345

350

450

500

460

428

30

16×Φ23

1326

1697

485

515

400

480

565

515

482

32

16×Φ25

1515

1925

515

665



Z741T液动楔式闸阀
Z741T液动楔式闸阀
Z741T液动楔式闸阀

Z741T液动楔式闸阀

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的Z741T液动楔式闸阀为液压驱动,,,,流动阻力小 。。。。阀体内部介质通道是直通的,,,,介质成直线流动,,,,流动阻力小 。。。。适用于石油、化工、制药、电力等行业,,,,在公称压力≤1.0MPa的蒸汽、水、油类介质的管路上作启闭用 。。。。
品牌:上海99贵宾会
型号:Z741T
起订量:1
规格:DN100-400
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

上海99贵宾会阀门厂生产的Z741T液动楔式闸阀为液压驱动,,,,流动阻力小 。。。。阀体内部介质通道是直通的,,,,介质成直线流动,,,,流动阻力小 。。。。适用于石油、化工、制药、电力等行业,,,,在公称压力≤1.0MPa的蒸汽、水、油类介质的管路上作启闭用 。。。。


产品性能参数


型号

PN

事情压力
(Mpa)

适用温度
(℃)

适用介质

质料

阀体、阀盖

闸板

阀体密封圈

阀杆

填料

Z741T-10

10

1.0

≤80

水、蒸汽、油品等

灰铸铁

灰铸铁镶或堆焊铜合金

灰铸铁或堆焊铜合金

碳素钢或铬不锈钢

石棉石墨

Z741W-10

油品、煤气等

然铸铁本体质料

然铸铁本体质料

产品主要零部件质料


型号

零件名称

阀体、阀盖

闸板

阀体密封圈

阀杆

填料

Z741T-10

灰铸铁

灰铸铁镶或堆焊铜合金

灰铸铁镶或堆焊铜合金

碳素钢或铬不锈钢

石棉石墨

Z741W-10

灰铸铁本体质料

灰铸铁本体质料

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸


DN

L

D

D1

D2

b

z×Φd

H

H1

D0

重量/kg

100

230

215

180

155

22

8×Φ18

525

641

210

62

150

280

280

240

210

24

8×Φ23

733

898

275

115

200

330

335

295

265

26

8×Φ23

909

1113

335

170

250

380

390

350

320

28

12×Φ23

1055

1305

370

255

300

420

440

400

368

28

12×Φ23

1315

1635

410

345

350

450

500

460

428

30

16×Φ23

1326

1697

485

515

400

480

565

515

482

32

16×Φ25

1515

1925

515

665



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
Z741T液动楔式闸阀_闸阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】