99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
Z40W-16Ti、Z40W-25Ti 型钛合金楔式闸阀_99贵宾会
Z40W-16Ti、Z40W-25Ti 型钛合金楔式闸阀_99贵宾会
Z40W型钛合金楔式闸阀

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的Z40W型钛合金楔式闸阀手动、法兰毗连、明杆楔式弹性闸板,,,,,阀座密封面质料为钛合金,,,,,事情压力 1.6-2.5MPa,,,,,阀体质料为 ZTA2 钛合金的闸阀。。由于钛和氧有很好的亲和力,,,,,极易与氧反应而在其外貌天生一层结实而致密的钝性氧化薄膜,,,,,对许多侵蚀介质都泛起出特殊优异的耐侵蚀性。。
参数品牌:上海99贵宾会
产品参数
品牌:上海99贵宾会
型号:Z40W-16Ti、Z40W-25Ti
起订量:1
规格:DN15-800
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

上海99贵宾会阀门厂生产的Z40W型钛合金楔式闸阀手动、法兰毗连、明杆楔式弹性闸板,,,,,阀座密封面质料为钛合金,,,,,事情压力 1.6-2.5MPa,,,,,阀体质料为 ZTA2 钛合金的闸阀。。由于钛和氧有很好的亲和力,,,,,极易与氧反应而在其外貌天生一层结实而致密的钝性氧化薄膜,,,,,对许多侵蚀介质都泛起出特殊优异的耐侵蚀性。。

产品结构特点:

1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流通,,,,,流量系数小

2、密封面接纳不锈钢和硬质合金,,,,,使用寿命长

3、接纳柔性石墨填料、密封可靠,,,,,操作轻盈无邪

4、驱动方法为手动、气动、电动、齿轮传动

5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式


产品性能参数:

型号

PN

事情压力 / MPa

适用温度 / ℃

适用介质

Z40W-16Ti

16

1.6

≤ 200

氧化侵蚀性介质

Z40W-25Ti

25

2.5

产品主要零件质料:

型号

质料

阀体、阀盖、闸板

闸杆

密封面

填料

Z40W-16Ti

ZTA2

TC4

本体质料

聚四氟乙烯

Z40W-25Ti

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

PN16

DN

L

D

D1

D2

b

f

z×?d

H

D0

重量 /kg

15

130

95

65

45

14

2

4×?14

175

200

4

20

150

105

75

55

14

2

4×?14

180

200

5

25

160

115

85

65

14

2

4×?14

210

200

6

32

180

135

100

78

16

2

4×?18

210

200

7

40

200

145

110

85

16

3

4×?18

350

200

19

50

250

160

125

100

16

3

4×?18

358

240

29

65

265

180

145

120

18

3

4×?18

375

240

33

80

280

195

160

135

20

3

8×?18

433

280

45

100

300

215

180

155

20

3

8×?18

502

320

63

125

325

245

210

185

22

3

8×?18

612

360

108

150

350

280

240

210

24

3

8×?23

676

360

134

200

400

335

295

265

26

3

12×?23

820

400

192

250

450

405

355

320

30

3

12×?25

969

450

273

300

500

460

410

375

30

4

12×?25

1142

560

379

350

550

520

470

435

34

4

16×?25

1280

640

590

400

600

580

525

485

36

4

16×?30

1452

640

850

450

650

640

585

545

40

4

20×?30

1541

720

907

500

700

705

650

608

44

4

20×?34

1676

720

958

600

800

840

770

718

48

5

20×?41

1874

800

1112

PN25

DN

L

D

D1

D2

b

f

z×?d

H

D0

重量 /kg

15

130

95

65

45

16

2

4×?14

175

200

4

20

150

105

75

55

16

2

4×?14

180

200

5

25

160

115

85

65

16

2

4×?14

210

220

6

32

180

135

100

78

18

2

4×?18

210

220

7

40

200

145

110

85

18

3

4×?18

350

220

18

50

250

160

125

100

20

3

4×?18

358

250

25

65

265

180

145

120

22

3

8×?18

373

280

35

80

280

195

160

135

22

3

8×?18

435

300

50

100

300

230

190

160

24

3

8×?23

500

350

65

125

325

270

220

188

28

3

8×?25

614

400

100

150

350

300

250

218

30

3

8×?25

674

450

135

200

400

360

310

278

34

3

12×?25

818

500

180

250

450

425

370

332

36

3

12×?30

969

550

207

300

500

485

430

390

40

4

16×?30

 

560

400

350

550

550

490

448

44

4

16×?34

1280

640

631

400

600

610

550

505

48

4

16×?34

1450

640

900

450

650

660

600

555

50

4

20×?34

1541

720

1013

500

700

730

660

610

52

4

20×?41

1676

720

1166

600

800

840

770

718

56

5

20×?41

1874

800

1258

700

900

955

875

815

60

5

24×?48

2280

850

800

1000

1070

990

930

64

5

24×?48

2420

700



Z40W型钛合金楔式闸阀
Z40W型钛合金楔式闸阀

Z40W型钛合金楔式闸阀

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的Z40W型钛合金楔式闸阀手动、法兰毗连、明杆楔式弹性闸板,,,,,阀座密封面质料为钛合金,,,,,事情压力 1.6-2.5MPa,,,,,阀体质料为 ZTA2 钛合金的闸阀。。由于钛和氧有很好的亲和力,,,,,极易与氧反应而在其外貌天生一层结实而致密的钝性氧化薄膜,,,,,对许多侵蚀介质都泛起出特殊优异的耐侵蚀性。。
品牌:上海99贵宾会
型号:Z40W-16Ti、Z40W-25Ti
起订量:1
规格:DN15-800
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

上海99贵宾会阀门厂生产的Z40W型钛合金楔式闸阀手动、法兰毗连、明杆楔式弹性闸板,,,,,阀座密封面质料为钛合金,,,,,事情压力 1.6-2.5MPa,,,,,阀体质料为 ZTA2 钛合金的闸阀。。由于钛和氧有很好的亲和力,,,,,极易与氧反应而在其外貌天生一层结实而致密的钝性氧化薄膜,,,,,对许多侵蚀介质都泛起出特殊优异的耐侵蚀性。。

产品结构特点:

1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流通,,,,,流量系数小

2、密封面接纳不锈钢和硬质合金,,,,,使用寿命长

3、接纳柔性石墨填料、密封可靠,,,,,操作轻盈无邪

4、驱动方法为手动、气动、电动、齿轮传动

5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式


产品性能参数:

型号

PN

事情压力 / MPa

适用温度 / ℃

适用介质

Z40W-16Ti

16

1.6

≤ 200

氧化侵蚀性介质

Z40W-25Ti

25

2.5

产品主要零件质料:

型号

质料

阀体、阀盖、闸板

闸杆

密封面

填料

Z40W-16Ti

ZTA2

TC4

本体质料

聚四氟乙烯

Z40W-25Ti

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

PN16

DN

L

D

D1

D2

b

f

z×?d

H

D0

重量 /kg

15

130

95

65

45

14

2

4×?14

175

200

4

20

150

105

75

55

14

2

4×?14

180

200

5

25

160

115

85

65

14

2

4×?14

210

200

6

32

180

135

100

78

16

2

4×?18

210

200

7

40

200

145

110

85

16

3

4×?18

350

200

19

50

250

160

125

100

16

3

4×?18

358

240

29

65

265

180

145

120

18

3

4×?18

375

240

33

80

280

195

160

135

20

3

8×?18

433

280

45

100

300

215

180

155

20

3

8×?18

502

320

63

125

325

245

210

185

22

3

8×?18

612

360

108

150

350

280

240

210

24

3

8×?23

676

360

134

200

400

335

295

265

26

3

12×?23

820

400

192

250

450

405

355

320

30

3

12×?25

969

450

273

300

500

460

410

375

30

4

12×?25

1142

560

379

350

550

520

470

435

34

4

16×?25

1280

640

590

400

600

580

525

485

36

4

16×?30

1452

640

850

450

650

640

585

545

40

4

20×?30

1541

720

907

500

700

705

650

608

44

4

20×?34

1676

720

958

600

800

840

770

718

48

5

20×?41

1874

800

1112

PN25

DN

L

D

D1

D2

b

f

z×?d

H

D0

重量 /kg

15

130

95

65

45

16

2

4×?14

175

200

4

20

150

105

75

55

16

2

4×?14

180

200

5

25

160

115

85

65

16

2

4×?14

210

220

6

32

180

135

100

78

18

2

4×?18

210

220

7

40

200

145

110

85

18

3

4×?18

350

220

18

50

250

160

125

100

20

3

4×?18

358

250

25

65

265

180

145

120

22

3

8×?18

373

280

35

80

280

195

160

135

22

3

8×?18

435

300

50

100

300

230

190

160

24

3

8×?23

500

350

65

125

325

270

220

188

28

3

8×?25

614

400

100

150

350

300

250

218

30

3

8×?25

674

450

135

200

400

360

310

278

34

3

12×?25

818

500

180

250

450

425

370

332

36

3

12×?30

969

550

207

300

500

485

430

390

40

4

16×?30

 

560

400

350

550

550

490

448

44

4

16×?34

1280

640

631

400

600

610

550

505

48

4

16×?34

1450

640

900

450

650

660

600

555

50

4

20×?34

1541

720

1013

500

700

730

660

610

52

4

20×?41

1676

720

1166

600

800

840

770

718

56

5

20×?41

1874

800

1258

700

900

955

875

815

60

5

24×?48

2280

850

800

1000

1070

990

930

64

5

24×?48

2420

700



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
Z40W-16Ti、Z40W-25Ti 型钛合金楔式闸阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】