99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型手动刀型闸阀_闸阀_99贵宾会
PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型手动刀型闸阀_闸阀_99贵宾会
PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型手动刀型闸阀_闸阀_99贵宾会
PZ73H、PZ73F、PZ73Y刀型闸阀

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的PZ73H、PZ73F、PZ73Y刀型闸阀:手动驱动、对夹式毗连、明杆平行式刚性单闸板,,阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯,,公称压力 PN10~16,,阀体质料为碳素钢(PZ73H-10C/16C)、不锈钢(PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P),,具有排渣功效的的闸阀。。。。。
参数品牌:上海99贵宾会
产品参数
品牌:上海99贵宾会
型号:PZ73H、PZ73F、PZ73Y
起订量:1
规格:DN50-800
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

上海99贵宾会阀门厂生产的PZ73H、PZ73F、PZ73Y刀型闸阀:手动驱动、对夹式毗连、明杆平行式刚性单闸板,,阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯,,公称压力 PN10~16,,阀体质料为碳素钢(PZ73H-10C/16C)、不锈钢(PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P),,具有排渣功效的的闸阀。。。。。

接纳全圆形的通道设计,,在刀板上端装置有聚四氟乙烯、刮泥器,,聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体装置在刀闸阀的入口端,,可在阀体周围设置多个冲洗口。。。。。刀板底端加工成刀刃,,光洁度高,,包管了优异的密封性。。。。。知足造纸、纸浆工业、工业污水和都会污水处置惩罚、化工厂、飞灰处置惩罚、散状物料运送、食物饮料工业的使用要求及事情条件苛放慢的情形条件下。。。。。

产品结构特点:

刀型闸阀的启闭件是闸板,,闸板的运动偏向与流体偏向相笔直,,刀型闸阀只能作全开和全关,,不可作调理和节约。。。。。

闸板有两个密封面,,常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异,,通常为50,,楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体,,叫做刚性闸板;; ; ;也可以做成能爆发微量变形的闸板,,以改善其工艺性,,填补密封面角度在加工历程中爆发的误差,,这种闸板叫做弹性闸板。。。。。

刀型闸阀关闭时,,密封面可以只依赖介质压力来密封,,即依赖介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来包管密封面的密封,,这就是自密封。。。。。大部分刀型闸阀是接纳强制密封的,,即阀门关闭时,,要依赖外力强行将闸板压向阀座,,以包管密封面的密封性。。。。。  


产品性能参数:

型号

PN

事情压力 / MPa

适用温度 / ℃

适用介质

PZ73H-10C/16C

10、16

1.0、1.6

≤ 100

纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混淆物

PZ73F-10P/16P

PZ73Y-10P/16P

产品主要零件质料:

型号

质料

阀体

阀杆

密封面

填料

PZ73H-10C/16C

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ73F-10P/16P

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

PZ73Y-10P/16P

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称压力为PN10

DN

L

D

D1

D2

H

z×M

D0

50

43

160

125

100

285

4×M16

180

65

46

180

145

120

298

4×M16

180

80

46

195

160

135

315

4×M16

220

100

52

215

180

155

365

8×M16

220

125

56

245

210

185

400

8×M16

230

150

56

280

240

210

475

8×M20

280

200

60

335

295

265

540

8×M20

360

250

68

390

350

320

630

12×M20

360

300

78

440

400

368

780

12×M20

400

350

78

500

460

428

885

16×M20

400

400

102

565

515

482

990

16×M22

400

450

114

615

565

532

1100

20×M22

560

500

127

670

620

585

1200

23×M22

530

600

154

780

725

685

1450

20×M27

600

800

190

1010

950

898

2×M

24×M30

680

公称压力为PN16

DN

L

D

D1

D2

H

z×M

D0

50

43

160

125

99

285

4×M16

180

65

46

185

145

120

295

4×M16

180

80

46

200

160

135

315

8×M16

220

100

52

220

180

155

365

8×M16

220

125

56

250

210

185

400

8×M16

230

150

56

285

240

210

475

8×M20

280

200

60

340

295

265

540

12×M20

360

250

68

405

355

310

630

12×M22

360

300

78

460

410

375

780

12×M22

400

350

78

520

470

435

885

16×M22

400

400

102

580

525

485

990

16×M27

400

450

114

640

585

545

1100

20×M27

530

500

127

715

650

609

1200

20×M30

530

600

154

840

770

720

1450

20×M36

600

800

190

1025

950

898

2000

24×M36

680



PZ73H、PZ73F、PZ73Y刀型闸阀
PZ73H、PZ73F、PZ73Y刀型闸阀
PZ73H、PZ73F、PZ73Y刀型闸阀

PZ73H、PZ73F、PZ73Y刀型闸阀

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的PZ73H、PZ73F、PZ73Y刀型闸阀:手动驱动、对夹式毗连、明杆平行式刚性单闸板,,阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯,,公称压力 PN10~16,,阀体质料为碳素钢(PZ73H-10C/16C)、不锈钢(PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P),,具有排渣功效的的闸阀。。。。。
品牌:上海99贵宾会
型号:PZ73H、PZ73F、PZ73Y
起订量:1
规格:DN50-800
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

上海99贵宾会阀门厂生产的PZ73H、PZ73F、PZ73Y刀型闸阀:手动驱动、对夹式毗连、明杆平行式刚性单闸板,,阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯,,公称压力 PN10~16,,阀体质料为碳素钢(PZ73H-10C/16C)、不锈钢(PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P),,具有排渣功效的的闸阀。。。。。

接纳全圆形的通道设计,,在刀板上端装置有聚四氟乙烯、刮泥器,,聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体装置在刀闸阀的入口端,,可在阀体周围设置多个冲洗口。。。。。刀板底端加工成刀刃,,光洁度高,,包管了优异的密封性。。。。。知足造纸、纸浆工业、工业污水和都会污水处置惩罚、化工厂、飞灰处置惩罚、散状物料运送、食物饮料工业的使用要求及事情条件苛放慢的情形条件下。。。。。

产品结构特点:

刀型闸阀的启闭件是闸板,,闸板的运动偏向与流体偏向相笔直,,刀型闸阀只能作全开和全关,,不可作调理和节约。。。。。

闸板有两个密封面,,常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异,,通常为50,,楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体,,叫做刚性闸板;; ; ;也可以做成能爆发微量变形的闸板,,以改善其工艺性,,填补密封面角度在加工历程中爆发的误差,,这种闸板叫做弹性闸板。。。。。

刀型闸阀关闭时,,密封面可以只依赖介质压力来密封,,即依赖介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来包管密封面的密封,,这就是自密封。。。。。大部分刀型闸阀是接纳强制密封的,,即阀门关闭时,,要依赖外力强行将闸板压向阀座,,以包管密封面的密封性。。。。。  


产品性能参数:

型号

PN

事情压力 / MPa

适用温度 / ℃

适用介质

PZ73H-10C/16C

10、16

1.0、1.6

≤ 100

纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混淆物

PZ73F-10P/16P

PZ73Y-10P/16P

产品主要零件质料:

型号

质料

阀体

阀杆

密封面

填料

PZ73H-10C/16C

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ73F-10P/16P

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

PZ73Y-10P/16P

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称压力为PN10

DN

L

D

D1

D2

H

z×M

D0

50

43

160

125

100

285

4×M16

180

65

46

180

145

120

298

4×M16

180

80

46

195

160

135

315

4×M16

220

100

52

215

180

155

365

8×M16

220

125

56

245

210

185

400

8×M16

230

150

56

280

240

210

475

8×M20

280

200

60

335

295

265

540

8×M20

360

250

68

390

350

320

630

12×M20

360

300

78

440

400

368

780

12×M20

400

350

78

500

460

428

885

16×M20

400

400

102

565

515

482

990

16×M22

400

450

114

615

565

532

1100

20×M22

560

500

127

670

620

585

1200

23×M22

530

600

154

780

725

685

1450

20×M27

600

800

190

1010

950

898

2×M

24×M30

680

公称压力为PN16

DN

L

D

D1

D2

H

z×M

D0

50

43

160

125

99

285

4×M16

180

65

46

185

145

120

295

4×M16

180

80

46

200

160

135

315

8×M16

220

100

52

220

180

155

365

8×M16

220

125

56

250

210

185

400

8×M16

230

150

56

285

240

210

475

8×M20

280

200

60

340

295

265

540

12×M20

360

250

68

405

355

310

630

12×M22

360

300

78

460

410

375

780

12×M22

400

350

78

520

470

435

885

16×M22

400

400

102

580

525

485

990

16×M27

400

450

114

640

585

545

1100

20×M27

530

500

127

715

650

609

1200

20×M30

530

600

154

840

770

720

1450

20×M36

600

800

190

1025

950

898

2000

24×M36

680



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型手动刀型闸阀_闸阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】