99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
ZDLP电子式单座电动调理阀_调理阀_99贵宾会
ZDLP电子式单座电动调理阀

分享到微信

×
ZDLP电子式单座电动调理阀产品特点结构优越:等截面低流阻流道,,,额定流量系数大。。。调理性好:可调规模大,,,流量特征可选等百分比或线性。。。密封性好:可选择软密封、波纹管密封,,,提高密封性能。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:ZDLP
起订量:1
规格:DN50-DN200
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品特点 阀体参数

结构优越:等截面低流阻流道,,,额定流量系数大

公称压力  PN10、PN16、PN40、PN64
调理性好:可调规模大,,,流量特征可选等百分比或线性 毗连方法  法兰式、(特制:焊接式)
密封性好:可选择软密封、波纹管密封,,,提高密封性能 阀体材质  WCB、SS304、SS316、SS316L
应用普遍:多种阀座结构、散热片,,,顺应差别压差温度 阀芯材质  SS、SS304、SS316、SS316L、司太莱堆焊
手艺参数 密封质料  PTFE、硬密封、特殊高温质料
作用方法  电开式、电关式 波 纹 管  SS、SS304、SS316
阀座结构  P单座 填    料  聚四氟乙烯、柔性石墨
流量特征  等百分比、线性 推    杆  衬套2Cr13
可调规模  50:1 垫    片  橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti 石棉纠葛垫片
密封品级  Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ 法兰标准  GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81
基本误差  ±2.5% 特制法兰  ANSI、JIS、DIN
情形温度  -30℃~+70℃(防爆型:-20℃~+60℃) 流体温度   C3组-20℃~200℃
输入信号  4~20mA DC、0~10V DC C4组-40℃~250℃
输出信号  4~20mA DC、0~10V DC C5组-40℃~450℃
电源电压  AC220V50HZ;;380V.AC 50Hz 24AC/DC C7组-60℃~450℃
 
主要手艺参数和性能指标
公称通径DN(mm) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
10 12 15 20
额定流量系数Kv 直线 1.8 2.8 4.4 6.9 11 17.6 27.5 44 69 110 176 275 440 690
等百分比 1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630
额定行程L(mm) 16 25 40 60
允许走漏量 单座 硬密封:IV级 软密封:VI级
套筒 硬密封:II级 软密封:VI级
使用情形温度 电动调理阀:≤95%
本产品性能指标贯彻GB/T4213-92。。。 配套用电动执行机构有关手艺参数
 
配套电动执行机构有关手艺参数
公称通径DN(mm) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
电机型号 通俗型 ZAZ-60 DKZ-310 ZAZ-60 DKZ-310 DKZ-410 DKZ-410 DKZ-510
电子型 JHZAZ1 JHZAZ2 JHZAZ3 JHZAZ3
电机推力(N) 通俗型 400 4000 400 4000 6400 6400 16000
电子型 2000 4000 6000 8000
全行程时间(S) 通俗型 12.5 20 32 48
电子型 30 30 48 60
消耗功率(W) 通俗型 28 35
电子型 6 15 25 40
 
允许压差 电动单座调理阀允许压差表
公称通径/推力(N) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
10 12 15 20
400 3.90 2.71 1.71 0.95 0.62 0.37 0.24 0.15            
2000 6.40 6.40 6.40 4.87 3.11                  
4000 6.40 6.40 6.40 6.40 6.11 3.73 2.39 1.53            
6000                 1.38 0.91 0.54      
6400                 1.45 0.95 0.61 0.40 0.28 0.15
8000                       0.50 0.34 0.19
16000                       0.98 0.68 0.38
 
形状尺寸及重量 (通俗型) 单位:mm
公称通径DN(mm) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
A 460 530 630
B 230 230 260
H1 490 540 625
L 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600
H2 175 180 215 218 230 280 285 315 400 460 540
H3 53 57.5 70 75 82.5 92.5 100 110 125 142.5 170
重量kg PN16/40 50 52 54 56 58 75 87 95 132 135 155
PN64 53 56 58 65 68 84 110 129 177 180 210
 
形状尺寸及重量 (电子型) 单位:mm
公称通径DN(mm) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
d Φ155 Φ162 Φ170
H4 290 325 380
L 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600
H5 175 180 215 218 230 280 285 315 400 460 540
H6 53 58 70 75 82 92 100 110 125 142 170
重量kg PN16/40 10 12 15 17 18 34 87 54 76 79 100
PN64 13 16 19 26 27 43 100 85 12 125 150
备注:
*法兰密封面型式:PN10、PN16为凸面,,,PN40、PN64为高低面、阀体为凹面。。。
*结构长度:按GB12221-89标准
*夹套保温型夹套载热体接口:对焊Φ18*4
*阀体法兰及法兰端面距离可以按用户指定的标准制造。。。如:ANSI、JIS、JPI等标准。。。

ZDLP电子式单座电动调理阀

ZDLP电子式单座电动调理阀

分享到微信

×
ZDLP电子式单座电动调理阀产品特点结构优越:等截面低流阻流道,,,额定流量系数大。。。调理性好:可调规模大,,,流量特征可选等百分比或线性。。。密封性好:可选择软密封、波纹管密封,,,提高密封性能。。。
品牌:上高SHGF
型号:ZDLP
起订量:1
规格:DN50-DN200
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品特点 阀体参数

结构优越:等截面低流阻流道,,,额定流量系数大

公称压力  PN10、PN16、PN40、PN64
调理性好:可调规模大,,,流量特征可选等百分比或线性 毗连方法  法兰式、(特制:焊接式)
密封性好:可选择软密封、波纹管密封,,,提高密封性能 阀体材质  WCB、SS304、SS316、SS316L
应用普遍:多种阀座结构、散热片,,,顺应差别压差温度 阀芯材质  SS、SS304、SS316、SS316L、司太莱堆焊
手艺参数 密封质料  PTFE、硬密封、特殊高温质料
作用方法  电开式、电关式 波 纹 管  SS、SS304、SS316
阀座结构  P单座 填    料  聚四氟乙烯、柔性石墨
流量特征  等百分比、线性 推    杆  衬套2Cr13
可调规模  50:1 垫    片  橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti 石棉纠葛垫片
密封品级  Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ 法兰标准  GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81
基本误差  ±2.5% 特制法兰  ANSI、JIS、DIN
情形温度  -30℃~+70℃(防爆型:-20℃~+60℃) 流体温度   C3组-20℃~200℃
输入信号  4~20mA DC、0~10V DC C4组-40℃~250℃
输出信号  4~20mA DC、0~10V DC C5组-40℃~450℃
电源电压  AC220V50HZ;;380V.AC 50Hz 24AC/DC C7组-60℃~450℃
 
主要手艺参数和性能指标
公称通径DN(mm) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
10 12 15 20
额定流量系数Kv 直线 1.8 2.8 4.4 6.9 11 17.6 27.5 44 69 110 176 275 440 690
等百分比 1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630
额定行程L(mm) 16 25 40 60
允许走漏量 单座 硬密封:IV级 软密封:VI级
套筒 硬密封:II级 软密封:VI级
使用情形温度 电动调理阀:≤95%
本产品性能指标贯彻GB/T4213-92。。。 配套用电动执行机构有关手艺参数
 
配套电动执行机构有关手艺参数
公称通径DN(mm) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
电机型号 通俗型 ZAZ-60 DKZ-310 ZAZ-60 DKZ-310 DKZ-410 DKZ-410 DKZ-510
电子型 JHZAZ1 JHZAZ2 JHZAZ3 JHZAZ3
电机推力(N) 通俗型 400 4000 400 4000 6400 6400 16000
电子型 2000 4000 6000 8000
全行程时间(S) 通俗型 12.5 20 32 48
电子型 30 30 48 60
消耗功率(W) 通俗型 28 35
电子型 6 15 25 40
 
允许压差 电动单座调理阀允许压差表
公称通径/推力(N) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
10 12 15 20
400 3.90 2.71 1.71 0.95 0.62 0.37 0.24 0.15            
2000 6.40 6.40 6.40 4.87 3.11                  
4000 6.40 6.40 6.40 6.40 6.11 3.73 2.39 1.53            
6000                 1.38 0.91 0.54      
6400                 1.45 0.95 0.61 0.40 0.28 0.15
8000                       0.50 0.34 0.19
16000                       0.98 0.68 0.38
 
形状尺寸及重量 (通俗型) 单位:mm
公称通径DN(mm) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
A 460 530 630
B 230 230 260
H1 490 540 625
L 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600
H2 175 180 215 218 230 280 285 315 400 460 540
H3 53 57.5 70 75 82.5 92.5 100 110 125 142.5 170
重量kg PN16/40 50 52 54 56 58 75 87 95 132 135 155
PN64 53 56 58 65 68 84 110 129 177 180 210
 
形状尺寸及重量 (电子型) 单位:mm
公称通径DN(mm) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
d Φ155 Φ162 Φ170
H4 290 325 380
L 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600
H5 175 180 215 218 230 280 285 315 400 460 540
H6 53 58 70 75 82 92 100 110 125 142 170
重量kg PN16/40 10 12 15 17 18 34 87 54 76 79 100
PN64 13 16 19 26 27 43 100 85 12 125 150
备注:
*法兰密封面型式:PN10、PN16为凸面,,,PN40、PN64为高低面、阀体为凹面。。。
*结构长度:按GB12221-89标准
*夹套保温型夹套载热体接口:对焊Φ18*4
*阀体法兰及法兰端面距离可以按用户指定的标准制造。。。如:ANSI、JIS、JPI等标准。。。

99贵宾会·(中国区)有限公司官网
ZDLP电子式单座电动调理阀_调理阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】