99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
HS41X防污阻遏阀_给排水阀门_污水阀门_99贵宾会
HS41X防污阻遏阀_给排水阀门_污水阀门_99贵宾会
HS41X防污阻遏阀_给排水阀门_污水阀门_99贵宾会
HS41X防污阻遏阀

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的HS41X防污阻遏阀是一种装置在种种管路系统中用于严酷阻止介质倒流,,,,保;;;;へ屎蟮慕橹驶蜃氨覆皇芪廴镜闹鼓胬喾拧。。。 。由两个串联的止回阀和过渡部分组成,,,,密封严密,,,,介质无一点回流,使用寿命长。。。。 。
参数品牌:上海99贵宾会
产品参数
品牌:上海99贵宾会
型号:HS41X
起订量:1
规格:DN50-300
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情
HS41X防污阻遏阀

上海99贵宾会阀门厂生产的HS41X防污阻遏阀是一种装置在种种管路系统中用于严酷阻止介质倒流,,,,保;;;;へ屎蟮慕橹驶蜃氨覆皇芪廴镜闹鼓胬喾拧。。。 。由两个串联的止回阀和过渡部分组成,,,,密封严密,,,,介质无一点回流,使用寿命长。。。。 。

产品名称: 防污阻遏阀 产品型号: HS41X
公称通径: DN50~DN400 结构形式: 隔膜式
事情压力: 1.0MPa~1.6MPa~2.5MPa 毗连方法: 法兰
适用温度: -0?C~+80?C 功效作用: 防污避免介质倒流
阀体材质: 铸铁、铸钢、不锈钢 制造标准: 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
适用介质: 水、污水、海水 生产厂家: 上海99贵宾会阀门厂

产品说明

HS41X防污阻遏阀是一种装置在种种管路系统中用于严酷阻止介质倒流,,,,保;;;;へ屎蟮慕橹驶蜃氨覆皇芪廴镜闹鼓胬喾拧。。。 。由两个串联的止回阀和过渡部分组成,,,,密封严密,,,,确保介质无一点回流,,,,清静可靠,,,,使用寿命长。。。。 。

正常供水时势情原理

A、清洁市政生涯水从 级止回阀经由排水器到第二级止回阀出口向用户供水,,,, 级止回阀入口99贵宾会水通过99贵宾会软管进入排水器隔膜上腔,,,,而隔膜下腔与 级止回阀出口(第二级止回阀入口)相通,,,,由于其保存一定的压差,,,,推动阀瓣下移,,,,排水器关闭,,,,避免阻遏阀正常供水;;;;;
B、当阀后管路无用户,,,,水静止。。。。 。如入口压力坚持稳固,,,,其前后保存压差,,,,排水器仍呈关闭状态。。。。 。
C、如入口压力下降,,,,共前后压差下降到一定值时,,,,弹簧推动阀瓣向上,,,,排水器又开启泄压,,,,泄压到与入口压力恢复一定压差时,,,,排水器又关闭。。。。 。

密封失灵时势情原理

A、防污阻遏阀之后管网压力升高,,,,凌驾阀前入口压力时,,,,如第二止回阀密封完好无漏,,,,99贵宾会水不会倒流,,,,排水器隔膜上下坚持原来压差,,,,排水器关闭,,,,不泄压。。。。 。当第二级止回阀密封破损爆发走漏,,,,第二级止回阀之前压力升高,,,,造成排水器个膜上下压力并减小,,,,排水器翻开,,,,排水泄压,,,,此时,,,,如 级止回阀同时密封被破损,,,,有于第二级止回阀倒流回的99贵宾会水已泄压减压,,,,故不会倒流地一级止会阀。。。。 。
B、如供水历程中供水压力一直下降,,,,则排水器隔膜上部压力下降,,,,清静排水器控制弹簧推动阀芯翻开排水器排水。。。。 。当入口压力下降至零或负压时,,,,排水器完全翻开,,,,水倾轧,,,,空气从排水器进真空腔,,,,从而避免爆发虹吸倒流征象。。。。 。

通俗型与清静型

HS41X-16通俗型防污阻遏阀为多重止回密封串联而成,,,,当其中有一只密封破损时,,,,另二只还起密封作用,,,,避免回流。。。。 。但三只止回密封同时破损后,,,,就失去了止回作用。。。。 。
HS41X-16-A 清静型防污阻遏阀在通俗型基础上中心加排水器,,,,这样纵然二只止回阀密封同时破损,,,,其他也能起到避免回流污染的作用。。。。 。

手艺参数

公称压力 公称通径 适用介质 适用温度 法兰标准 试验标准
1.0~2.5MPa 50~600mm 0~80℃ GB/T 17241.6GB/T 9113 GB/T 13927API598

主要部件质料

序号 零部件名称 材质
1 阀体 铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢
2 阀盖 铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢
3 阀盘 球墨铸铁
4 弹簧 不锈钢、铬钒钢
5 防污阀 黄铜

形状结构图

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

主要形状尺寸

型号 DN 清静型L 通俗型L D φ n-d H
HS41X-16A(清静型)
HS41X-16(通俗型) 		50 455 410 165 125 4-φ18 190
65 480 430 185 145 4-φ18 200
80 570 500 200 160 8-φ18 225
100 710 640 220 180 8-φ18 248
125 800 730 250 210 8-φ18 276
150 910 830 285 240 8-φ23 308
200 1090 1000 340 295 12-φ23 356
250 1315 1200 405 355 12-φ25 410
300 1475 1360 460 410 12-φ25 485
350 1690 1560 520 470 16-φ25 528
400 1860 1720 580 525 16-φ30 595

装置示意图

99贵宾会·(中国区)有限公司官网
HS41X防污阻遏阀
HS41X防污阻遏阀
HS41X防污阻遏阀

HS41X防污阻遏阀

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的HS41X防污阻遏阀是一种装置在种种管路系统中用于严酷阻止介质倒流,,,,保;;;;へ屎蟮慕橹驶蜃氨覆皇芪廴镜闹鼓胬喾拧。。。 。由两个串联的止回阀和过渡部分组成,,,,密封严密,,,,介质无一点回流,使用寿命长。。。。 。
品牌:上海99贵宾会
型号:HS41X
起订量:1
规格:DN50-300
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情
HS41X防污阻遏阀

上海99贵宾会阀门厂生产的HS41X防污阻遏阀是一种装置在种种管路系统中用于严酷阻止介质倒流,,,,保;;;;へ屎蟮慕橹驶蜃氨覆皇芪廴镜闹鼓胬喾拧。。。 。由两个串联的止回阀和过渡部分组成,,,,密封严密,,,,介质无一点回流,使用寿命长。。。。 。

产品名称: 防污阻遏阀 产品型号: HS41X
公称通径: DN50~DN400 结构形式: 隔膜式
事情压力: 1.0MPa~1.6MPa~2.5MPa 毗连方法: 法兰
适用温度: -0?C~+80?C 功效作用: 防污避免介质倒流
阀体材质: 铸铁、铸钢、不锈钢 制造标准: 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
适用介质: 水、污水、海水 生产厂家: 上海99贵宾会阀门厂

产品说明

HS41X防污阻遏阀是一种装置在种种管路系统中用于严酷阻止介质倒流,,,,保;;;;へ屎蟮慕橹驶蜃氨覆皇芪廴镜闹鼓胬喾拧。。。 。由两个串联的止回阀和过渡部分组成,,,,密封严密,,,,确保介质无一点回流,,,,清静可靠,,,,使用寿命长。。。。 。

正常供水时势情原理

A、清洁市政生涯水从 级止回阀经由排水器到第二级止回阀出口向用户供水,,,, 级止回阀入口99贵宾会水通过99贵宾会软管进入排水器隔膜上腔,,,,而隔膜下腔与 级止回阀出口(第二级止回阀入口)相通,,,,由于其保存一定的压差,,,,推动阀瓣下移,,,,排水器关闭,,,,避免阻遏阀正常供水;;;;;
B、当阀后管路无用户,,,,水静止。。。。 。如入口压力坚持稳固,,,,其前后保存压差,,,,排水器仍呈关闭状态。。。。 。
C、如入口压力下降,,,,共前后压差下降到一定值时,,,,弹簧推动阀瓣向上,,,,排水器又开启泄压,,,,泄压到与入口压力恢复一定压差时,,,,排水器又关闭。。。。 。

密封失灵时势情原理

A、防污阻遏阀之后管网压力升高,,,,凌驾阀前入口压力时,,,,如第二止回阀密封完好无漏,,,,99贵宾会水不会倒流,,,,排水器隔膜上下坚持原来压差,,,,排水器关闭,,,,不泄压。。。。 。当第二级止回阀密封破损爆发走漏,,,,第二级止回阀之前压力升高,,,,造成排水器个膜上下压力并减小,,,,排水器翻开,,,,排水泄压,,,,此时,,,,如 级止回阀同时密封被破损,,,,有于第二级止回阀倒流回的99贵宾会水已泄压减压,,,,故不会倒流地一级止会阀。。。。 。
B、如供水历程中供水压力一直下降,,,,则排水器隔膜上部压力下降,,,,清静排水器控制弹簧推动阀芯翻开排水器排水。。。。 。当入口压力下降至零或负压时,,,,排水器完全翻开,,,,水倾轧,,,,空气从排水器进真空腔,,,,从而避免爆发虹吸倒流征象。。。。 。

通俗型与清静型

HS41X-16通俗型防污阻遏阀为多重止回密封串联而成,,,,当其中有一只密封破损时,,,,另二只还起密封作用,,,,避免回流。。。。 。但三只止回密封同时破损后,,,,就失去了止回作用。。。。 。
HS41X-16-A 清静型防污阻遏阀在通俗型基础上中心加排水器,,,,这样纵然二只止回阀密封同时破损,,,,其他也能起到避免回流污染的作用。。。。 。

手艺参数

公称压力 公称通径 适用介质 适用温度 法兰标准 试验标准
1.0~2.5MPa 50~600mm 0~80℃ GB/T 17241.6GB/T 9113 GB/T 13927API598

主要部件质料

序号 零部件名称 材质
1 阀体 铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢
2 阀盖 铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢
3 阀盘 球墨铸铁
4 弹簧 不锈钢、铬钒钢
5 防污阀 黄铜

形状结构图

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

主要形状尺寸

型号 DN 清静型L 通俗型L D φ n-d H
HS41X-16A(清静型)
HS41X-16(通俗型) 		50 455 410 165 125 4-φ18 190
65 480 430 185 145 4-φ18 200
80 570 500 200 160 8-φ18 225
100 710 640 220 180 8-φ18 248
125 800 730 250 210 8-φ18 276
150 910 830 285 240 8-φ23 308
200 1090 1000 340 295 12-φ23 356
250 1315 1200 405 355 12-φ25 410
300 1475 1360 460 410 12-φ25 485
350 1690 1560 520 470 16-φ25 528
400 1860 1720 580 525 16-φ30 595

装置示意图

99贵宾会·(中国区)有限公司官网
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
HS41X防污阻遏阀_给排水阀门_污水阀门_99贵宾会
选择区号
【网站地图】