99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
J61Y锻件99贵宾会阻止阀_电站阀_99贵宾会
J61Y锻件99贵宾会阻止阀_电站阀_99贵宾会
J61Y锻件99贵宾会阻止阀

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的J61Y锻件99贵宾会阻止阀与其他阻止阀产品相比的特点是高温99贵宾会,, ,,奇异的自密封设计,, ,,压力越高,, ,,密封越可靠 。。。。。由于性能手艺特征、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替换不了的特点 。。。。。
参数品牌:上海99贵宾会
产品参数
品牌:上海99贵宾会
型号:J61Y
起订量:1
规格:DN15-500
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

一、J61Y(J961Y)99贵宾会电站阻止阀:

上海99贵宾会阀门厂生产的J61Y锻件99贵宾会阻止阀与其他阻止阀产品相比的特点是高温99贵宾会,, ,,奇异的自密封设计,, ,,压力越高,, ,,密封越可靠 。。。。。由于性能手艺特征、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替换不了的特点 。。。。。制造验收手艺条件按日本火力发电用阀门标准E101的划定 。。。。。磅级电站阻止阀的结构长度按E101的划定 。。。。。阀体焊接坡口按ANSI B16.25的划定或按用户提供的尺寸 。。。。。阀盖填料函实验合理,, ,,填料加缓蚀剂,, ,,密封可靠,, ,,开关平稳 。。。。。阀门具有上密封结构,包管阀门开启运行时阀杆处不会外漏 。。。。。

二、J61Y(J961Y)99贵宾会电站阻止阀主要特点及用途

阀门与管路毗毗邻纳焊接式结构 。。。。。

密封面有易磨损、擦伤、密封性能好,, ,,使用寿命长 。。。。。

结构紧凑,, ,,启闭性好、高度小、维护利便 。。。。。

适用于水、蒸汽、油品管路上,, ,,具有耐99贵宾会的特点;;;;合金钢阀门具有耐高温,, ,,耐99贵宾会的特点 。。。。。

高温99贵宾会阻止阀是启闭件(阀瓣)沿阀体密封面轴线升降运动的阀门,, ,,阀杆开启与关闭行程相对较短,, ,,并且具有很是用可靠的开通和切断功效.不可作调理阀用 。。。。。

三、产品执行标准: J61Y(J961Y)99贵宾会电站阻止阀执行标准

产品规范

设计规范

结构长度

压力温度品级:

试验与磨练

JB/T3595-2002、

E101、DL/T531

E101\JB/T3595-2002、GB/T12221-2005

E101\JB/T3595-2002

JB/T3595-2002

四、主要性能规范: J61Y99贵宾会电站阻止阀主要性能规范

产品型号

试验压力(MPa)

密封试验

/上密封实验

事情温

度(℃)

适用

介质

公称压力PN(MPa)

强度试验

PN(MPa)

J61Y-200

20.0

30.0

22.0

≤425℃

水、蒸汽、油品等

J61Y-250

25.0

37.5

27.5

J61Y-320

32.0

48.0

36.0

J61Y-420

42.0

63.0

46.0

J61Y-P54100V

-

30.0

22.0

≤540℃

J61Y-P54140V

-

37.5

27.5

J61Y-P54170V

-

48.0

36.0

J61Y-P54250V

-

72.0

37.0

 

五、主要零部件质料:J61Y(J961Y)99贵宾会电站阻止阀主要零部件质料

 

零件名称

质料

质料

质料

阀体

WCB

ZG20CrMoV

ZG15Cr1Mo1V

支架

WCB

WCB

WCB

阀杆

2Cr13

38CrMoAL

25Cr2MoVA

阀瓣(阀芯)

A105

12CrMoV

12Cr1MoV

四开环

38CrMoAL

38CrMoAL

38CrMoAL

自密封垫

不锈钢纠葛垫


六、产品结构图:J61Y(J961Y)99贵宾会电站阻止阀结构图



七、产品结构尺寸: J61Y(J961Y)99贵宾会电站阻止阀尺寸

J61Y锻件99贵宾会阻止阀_电站阀_99贵宾会

J61Y(J961Y)99贵宾会电站阻止阀尺寸表

公称通径DN(mm)

L(mm)

接受尺寸

200(P54100V)

250(P54140V)

320(P54170V)

DN80

470

108*8

108*11

108*14

DN100

560

133*10

133*14

133*16

DN125

600

168*12

168*16

168*22

DN150

650

194*14

194*20

194*25

DN175

700

219*16

219*22

219*28

DN200

711

245*18

245*25

245*32

DN225

800

273*20

273*28

273*35

DN250

864

325*25

325*32

325*42

以上数据供参考,, ,,可以凭证客户提供的长度与接受要求举行订购 。。。。。焊接阻止阀在老管道举行替换时切割的长度与现实长度一定有一致,, ,,订货时来电确认

J61Y锻件99贵宾会阻止阀
J61Y锻件99贵宾会阻止阀

J61Y锻件99贵宾会阻止阀

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的J61Y锻件99贵宾会阻止阀与其他阻止阀产品相比的特点是高温99贵宾会,, ,,奇异的自密封设计,, ,,压力越高,, ,,密封越可靠 。。。。。由于性能手艺特征、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替换不了的特点 。。。。。
品牌:上海99贵宾会
型号:J61Y
起订量:1
规格:DN15-500
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

一、J61Y(J961Y)99贵宾会电站阻止阀:

上海99贵宾会阀门厂生产的J61Y锻件99贵宾会阻止阀与其他阻止阀产品相比的特点是高温99贵宾会,, ,,奇异的自密封设计,, ,,压力越高,, ,,密封越可靠 。。。。。由于性能手艺特征、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替换不了的特点 。。。。。制造验收手艺条件按日本火力发电用阀门标准E101的划定 。。。。。磅级电站阻止阀的结构长度按E101的划定 。。。。。阀体焊接坡口按ANSI B16.25的划定或按用户提供的尺寸 。。。。。阀盖填料函实验合理,, ,,填料加缓蚀剂,, ,,密封可靠,, ,,开关平稳 。。。。。阀门具有上密封结构,包管阀门开启运行时阀杆处不会外漏 。。。。。

二、J61Y(J961Y)99贵宾会电站阻止阀主要特点及用途

阀门与管路毗毗邻纳焊接式结构 。。。。。

密封面有易磨损、擦伤、密封性能好,, ,,使用寿命长 。。。。。

结构紧凑,, ,,启闭性好、高度小、维护利便 。。。。。

适用于水、蒸汽、油品管路上,, ,,具有耐99贵宾会的特点;;;;合金钢阀门具有耐高温,, ,,耐99贵宾会的特点 。。。。。

高温99贵宾会阻止阀是启闭件(阀瓣)沿阀体密封面轴线升降运动的阀门,, ,,阀杆开启与关闭行程相对较短,, ,,并且具有很是用可靠的开通和切断功效.不可作调理阀用 。。。。。

三、产品执行标准: J61Y(J961Y)99贵宾会电站阻止阀执行标准

产品规范

设计规范

结构长度

压力温度品级:

试验与磨练

JB/T3595-2002、

E101、DL/T531

E101\JB/T3595-2002、GB/T12221-2005

E101\JB/T3595-2002

JB/T3595-2002

四、主要性能规范: J61Y99贵宾会电站阻止阀主要性能规范

产品型号

试验压力(MPa)

密封试验

/上密封实验

事情温

度(℃)

适用

介质

公称压力PN(MPa)

强度试验

PN(MPa)

J61Y-200

20.0

30.0

22.0

≤425℃

水、蒸汽、油品等

J61Y-250

25.0

37.5

27.5

J61Y-320

32.0

48.0

36.0

J61Y-420

42.0

63.0

46.0

J61Y-P54100V

-

30.0

22.0

≤540℃

J61Y-P54140V

-

37.5

27.5

J61Y-P54170V

-

48.0

36.0

J61Y-P54250V

-

72.0

37.0

 

五、主要零部件质料:J61Y(J961Y)99贵宾会电站阻止阀主要零部件质料

 

零件名称

质料

质料

质料

阀体

WCB

ZG20CrMoV

ZG15Cr1Mo1V

支架

WCB

WCB

WCB

阀杆

2Cr13

38CrMoAL

25Cr2MoVA

阀瓣(阀芯)

A105

12CrMoV

12Cr1MoV

四开环

38CrMoAL

38CrMoAL

38CrMoAL

自密封垫

不锈钢纠葛垫


六、产品结构图:J61Y(J961Y)99贵宾会电站阻止阀结构图



七、产品结构尺寸: J61Y(J961Y)99贵宾会电站阻止阀尺寸

J61Y锻件99贵宾会阻止阀_电站阀_99贵宾会

J61Y(J961Y)99贵宾会电站阻止阀尺寸表

公称通径DN(mm)

L(mm)

接受尺寸

200(P54100V)

250(P54140V)

320(P54170V)

DN80

470

108*8

108*11

108*14

DN100

560

133*10

133*14

133*16

DN125

600

168*12

168*16

168*22

DN150

650

194*14

194*20

194*25

DN175

700

219*16

219*22

219*28

DN200

711

245*18

245*25

245*32

DN225

800

273*20

273*28

273*35

DN250

864

325*25

325*32

325*42

以上数据供参考,, ,,可以凭证客户提供的长度与接受要求举行订购 。。。。。焊接阻止阀在老管道举行替换时切割的长度与现实长度一定有一致,, ,,订货时来电确认

99贵宾会·(中国区)有限公司官网
J61Y锻件99贵宾会阻止阀_电站阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】